name: Vorschlag Energiereglement Uri Vernehmlassung

text: \nENERGIEREGLEMENT DES KANTONS URI (ENR) \n \n(INFORMATIVER VORSCHLAG ZUR KENNTNIS FÜR VERNEHMLASSUNG. WIRD \nDURCH DEN REGIERUNGSRAT ERLASSEN) \n \n\n(vom xx.xx.xx; Stand am xx.xx.xx) \n \nDer Regierungsrat des Kantons Uri, \ngestützt auf Artikel 94 Absatz 1 der Kantonsverfassung1 und Artikel 30 des \nEnergiegesetzes des Kantons Uri vom xx.xx.xx 2, \nbeschliesst: \n \n\n1. Kapitel:  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN \n\nArtikel 1 Gegenstand \n\nDieses Reglement vollzieht das Energiegesetz des Bundes vom 1. Januar 20183, \ndie Energieverordnung des Bundes vom 1. April 20194 und das Energiegesetz des \nKantons Uri vom xx.xx.xx 5. \n\nArtikel 2 Erneuerbare Energien  \n\nAls erneuerbare Energien gelten namentlich die Wasserkraft, die Sonnenenergie, \ndie Energie aus Biomasse einschliesslich Holz, die Wärme aus Grund- und \nOberflächengewässer, die Wärme aus Luft und Erdreich, die Abwärme (sofern \nnicht aus fossil betriebenen Prozessen stammend) sowie die Windenergie. \n\n                                                                 \n1 RB 1.1101 \n2 RB 40.7211 \n3 SR 730.0 \n4 SR 730.01 \n5 RB 40.7211 \n\n\n\n2. Kapitel:  ANFORDERUNGEN IM GEBÄUDEBEREICH \n\nArtikel 3 Geltungsbereich \n1 Soweit dieses Reglement nichts anderes bestimmt, gelten die Anforderungen \nim Gebäudebereich für: \n\na) Neue Bauten und Anlagen, welche beheizt, belüftet, gekühlt oder \nbefeuchtet werden \n\nb) Umbauten, Erweiterungen und Umnutzungen von bestehenden Bauten, \nwelche beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden, auch wenn die \nMassnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind \n\nc) Neuinstallationen gebäudetechnischer Anlagen, auch wenn die \nMassnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind \n\nd) Erneuerungen, Umbauten oder Änderung gebäudetechnischer Anlagen, \nauch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind. \n\n2 Die folgenden Bauten und Bauvorhaben gelten als Neubauten und haben die \nAnforderungen an Neubauten zu erfüllen:  \n\na) Provisorische Bauten und Fahrnisbauten die länger als drei Jahre bestehen \nbleiben \n\nb) Erweiterungen (z.B. Aufstockungen und Anbauten) \nc) Auskernungen \n\n3 Bei Umbauten und Umnutzungen gelten die Bestimmungen dieses Reglements \nnur für die jeweils betroffenen Gebäudeteile. \n\nArtikel 4 Begriffe \n1 Die Begriffsdefinitionen von Ziff. 1 («Verständigung») der SIA Norm 380/1 \nAusgabe 2016 gelten, soweit sie im vorliegenden Reglement vorkommen, \nanalog.  \n2 Darüber hinaus bedeuten in dieser Verordnung:  \n\na) Baute/Gebäude: Im Erdboden eingelassene oder darauf stehende, künstlich \ngeschaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die einen Raum \nzum Schutze von Menschen, Tieren und Sachen gegen äussere, namentlich \natmosphärische Einflüsse mehr oder weniger vollständig abschliesst. \nDarunter fallen auch Fahrnisbauten, sofern sie nach der Baugesetzgebung \neine Baubewilligung benötigen;  \n\n  \n\n\n\nb) Anlage: Künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung, die in \nfester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt, wie \nbeispielsweise Rampen, Parkplätze, Sportplätze, Schiessplätze, Seilbahnen \netc.  \n\nc) Ausstattungen und Ausrüstungen / Gebäudetechnische Anlagen: \nEnergierelevante Installationen, die im Zusammenhang mit einer Baute \noder Anlage stehen.  \n\nd) Umbau: Ein Bauteil gilt als «vom Umbau betroffen», wenn an ihm mehr als \nblosse Oberflächen-Auffrischungs- oder Reparaturarbeiten vorgenommen \nwerden.  \n\ne) Umnutzung: Ein Bauteil gilt als «von der Umnutzung betroffen», wenn \ndaran durch die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund der \nStandardnutzung verändert wird. \n\nArtikel 5 Stand der Technik  \n1 Die nach diesem Reglement notwendigen Massnahmen sind nach dem Stand \nder Technik zu planen und auszuführen.  \n2 Soweit das Energiegesetz Uri und das Energiereglement Uri nichts Anderes \nbestimmen, gelten als Stand der Technik die Anforderungen und Rechen-\nmethoden der Normen, Richtlinien und Empfehlungen der Fachorganisationen \nsowie der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren EnDK / Konferenz der \nKantonalen Energiefachstellen EnFK. \n\nArtikel 6 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz \n1 Neubauten, Erweiterungen, Umbauten und Umnutzungen müssen die \nAnforderungen an den winterlichen Wärmeschutz einhalten. \n2 Die beiden Nachweisverfahren für die Anforderungen an den Wärmeschutz von \nGebäuden richten sich nach der Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe \n2016: \n\na) Einhaltung von Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen \nTeile der Gebäudehülle gemäss den Tabellen 2, 3 und 5 der Norm SIA 380/1 \n(siehe Anhänge 1 bis 3).  \n \nWeicht die Raumtemperatur gemäss Standardnutzung für Gebäude oder \nGebäudeteile von 20°C ab, werden die Grenzwerte für die Einzelbauteile \num 5 % pro K Differenz der Raumtemperatur zu 20°C reduziert bzw. erhöht \n(tiefere Grenzwerte bei höheren Raumtemperaturen), wobei bis maximal \nbis zu den Zielwerten gemäss Ziffer2.2.2.2 der Norm SIA 380/1 2016 \nkorrigiert wird (siehe Anhang 4). \n\n\n\n \nb) Einhaltung einer Systemanforderung in Form eines spezifischen \n\nHeizwärmebedarfs gemäss Tabelle 6 der Norm 380/1. Dabei darf ein \nspezifischer Heizleistungsbedarf von 20 W/m2 bei den Gebäudekategorien I \nund IV, resp. 25 W/m2 bei den Gebäudekategorien II und III nicht \nüberschritten werden. \n\n3 Beim Systemnachweis sind die Daten der Klimastation Altdorf zu verwenden. \nFür die Korrektur der Grenzwerte gelten die Ziffern 2.2.2.5, 2.2.3.8 und 2.3.9 der \nNorm SIA 380/1. Die Anpassung des Grenzwerts PH,li erfolgt entsprechend der \nAbweichung der Auslegungstemperatur zu -8 °C. \n4 Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu \numfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung \nbetroffen werden. Die vom Umbau oder der Umnutzung nicht betroffenen \nRäume können ebenfalls in den Systemnachweis einbezogen werden. Der \nHeizwärmebedarf darf den in früher erteilten Baubewilligungen, direkt oder \nindirekt über Einzelanforderungen, geforderten Grenzwert nicht überschreiten. \n\nArtikel 7 Nachweis sommerlicher Wärmeschutz \n1 Der sommerliche Wärmeschutz von Gebäuden ist einzuhalten und gemäss \nNorm SIA 180, «Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden», \nAusgabe 2014 nachzuweisen. \n2 Sind Kühlungen aus betrieblichen Gründen nötig oder erwünscht, ist der \nNachweis gemäss Norm SIA 382/2 «Klimatisierte Gebäude – Leistungs- und \nEnergiebedarf» zu erbringen.  \n3 Bei den anderen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des Sonnen-\nschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten. \n\nArtikel 8 Befreiungen / Erleichterungen \n1 Erleichterungen von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der \nGebäudehülle gemäss Art. 6 sind möglich bei:  \n\na) Gebäude, die auf weniger als 10 °C aktiv beheizt werden, ausgenommen \nKühlräume;  \n\nb) Kühlräume, die nicht auf unter 8 °C aktiv gekühlt werden;  \nc) Provisorische Bauten und Fahrnisbauten, die weniger als drei Jahre \n\nbestehen bleiben \n2 Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle \ngemäss Artikel 7 sind befreit:  \n\n\n\na) Provisorische Bauten und Fahrnisbauten, die weniger als drei Jahre \nbestehen bleiben \n\nb) Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter Art. 7 fallen; \nc) Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nachgewiesen \n\nwird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftreten wird und die \nBehaglichkeit gewährleistet ist;  \n\nd) Gebäude der Kategorie XII und Räume, welche nicht dem längeren \nAufenthalt von Personen dienen (unter einer Stunde pro Tag);  \n\ne) Bauteile, die aus betrieblichen Gründen nicht ausgerüstet werden können. \n\nArtikel 9 Kühlräume \n1 Bei Kühl- und Tiefkühlräumen, die auf weniger als 8°C gekühlt werden, darf der \nmittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone \n5 W/m2 nicht überschreiten. Für die entsprechende Berechnung ist von der \nAuslegungstemperatur des Kühlraums einerseits und den folgenden \nUmgebungstemperaturen andererseits auszugehen:  \n\na) in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung  \nb) gegen das Aussenklima: 20°C  \nc) gegen das Erdreich oder unbeheizte Räume: 10°C  \n\n2 Für Kühlräume mit weniger als 30 m3 Nutzvolumen sind die Anforderungen \nauch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittleren U-Wert von \nU ≤ 0,15 W/(m2·K) einhalten. \n\nArtikel 10 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen \n1 Für Gewächshäuser, in denen zur Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von \nPflanzen vorgegebene Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden \nmüssen, gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung der Konferenz \nKantonaler Energiefachstellen (EnFK), «Beheizte Gewächshäuser».  \n2 Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss der Empfehlung \nder Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK), «Beheizte Traglufthallen». \n\nArtikel 11  Wärmeerzeugung \n1 Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel bei Neubauten mit einer \nAbsicherungstemperatur von weniger als 110 °C müssen die Kondensations-\nwärme ausnützen können.  \n  \n\n\n\n2 Die gleiche Anforderung gilt beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage, soweit \nes technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  \n\nArtikel 12  Wassererwärmer \n1 Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von max. 60°C auszulegen. \nAusgenommen sind Wassererwärmer, deren Temperatur aus betrieblichen oder \naus hygienischen Gründen höher sein muss.  \n2 Der Neueinbau oder Ersatz einer direkt-elektrischen Erwärmung des \nWarmwassers ist in Wohnbauten, Schulen, Restaurants, Spitälern, Sportbauten \nund Hallenbädern nur erlaubt, wenn das Warmwasser  \n\na) während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung \nerwärmt oder vorgewärmt wird, oder  \n\nb) zu mindestens 50 % mit erneuerbarer Energie oder Abwärme erwärmt \nwird. Folgende Systeme erfüllen diese Bedingung (Aufzählung nicht \nabschliessend): \n- Thermische Solaranlage (Kollektorfläche > 2% der Energiebezugsfläche) \n- Photovoltaik-Anlage mit direkt betriebenem Elektroeinsatz im \n\nWassererwärmer (ohne Einspeisung ins AC-Netz, Modulfläche > 6% der \nEnergiebezugsfläche) \n\n- Photovoltaik-Anlage mit indirekt (über Wechselrichter) betriebenem \nElektroeinsatz im Boiler, wenn steuerungstechnisch gewährleistet \nwerden kann, dass genügend Energie im Boiler verwertet wird \n(Modulfläche > 6% der Energiebezugsfläche) \n\n- Wärmepumpen-Boiler, wenn keine unzulässige Raumauskühlung erfolgt \n(kein Wärmeentzug von umgebenden beheizten Räumen)  \n\nArtikel 13  Wärmeverteilung- und Abgabe \n1 Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wärmeabgabesysteme dürfen \nbei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens 50 °C, bei Fussboden-\nheizungen höchstens 35 °C betragen. Ausgenommen sind Hallenheizungen \nmittels Bandstrahler sowie Heizungssysteme für Gewächshäuser und dergle-\nichen, sofern diese nachgewiesenermassen eine höhere Vorlauftemperatur \nbenötigen. \n2 Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen \ninklusive Armaturen und Pumpen sind durchgehend mindestens mit den \nDämmstärken gemäss Anhang 5 gegen Wärmeverluste zu dämmen:  \n\na) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien \n\n\n\nb) alle warmgehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems in beheizten und \nunbeheizten Räumen sowie im Freien.  \n\n3 In begründeten Fällen, beispielsweise bei Kreuzungen, Wand- und Decken-\ndurchbrüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30°C und bei \nArmaturen, Pumpen und dergleichen, können die Dämmstärken reduziert \nwerden. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstemperaturen bis \n90°C. Bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken angemessen zu \nerhöhen.  \n4 Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 6 nicht \nüberschritten werden.  \n5 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den \nAnforderungen nach Absatz 2 anzupassen, soweit es die örtlichen Platzver-\nhältnisse erlauben.  \n6 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen, die \nRaumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausge-\nnommen sind Räume mit trägen Flächenheizungen, deren Vorlauftemperatur bei \nder massgebenden Auslegetemperatur höchstens 30 °C beträgt. In diesem Fall ist \nmindestens eine Referenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu \ninstallieren. \n\nArtikel 14 Abwärmenutzung \n\nAbwärme, die im Gebäude anfällt, insbesondere jene aus Kälteerzeugung sowie \naus gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit dies \ntechnisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. \n\nArtikel 15  Lüftungstechnische Anlagen \n1 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wärme-\nrückgewinnung auszurüsten. Der Temperatur-Änderungsgrad muss dem Stand \nder Technik entsprechen, sofern keine Anforderung der Energieeffizienz-\nverordnung gilt \n2 Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer \nkontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder \neiner Nutzung der Wärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluft-\nvolumenstrom mehr als 1000 m3/h und die Betriebsdauer mehr als 500 h/a \nbeträgt. Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen \nGebäude als eine Anlage. Andere Lösungen sind zulässig, wenn mit einer \n\n\n\nfachgerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass kein \nerhöhter Energieverbrauch eintritt. \n3 Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Nettofläche, \n2 m/s und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht \nüberschreiten: \n\nbis  1’000 m3/h  3 m/s,  \nbis  2’000 m3/h  4 m/s,  \nbis  4’000 m3/h  5 m/s,  \nbis  10’000 m3/h  6 m/s,  \nüber  10’000 m3/h  7 m/s.  \n\n4 Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig: \na) wenn mit einer fachgerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen \n\nwird, dass kein erhöhter Energieverbrauch eintritt;  \nb) bei weniger als 1’000 Jahresbetriebsstunden; \nc) bei Anlagen, bei denen die grössere Luftgeschwindigkeit wegen einzelner \n\nräumlicher Hindernisse nicht vermeidbar ist.  \n5 Lüftungstechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich \nabweichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen \nauszurüsten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen. \n\nArtikel 16  Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen \n1 Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen, je nach \nTemperaturdifferenz im Auslegungsfall und λ-Wert des Dämmmaterials gemäss \nNorm SIA 382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen, Allgemeine Grundlagen und \nAnforderungen», Ausgabe 2014, Ziffer 5.9 gegen Wärmeübertragung \n(Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden (siehe Anhang 7).  \n2 In begründeten Fällen wie z.B. bei kurzen Leitungsstücken, Kreuzungen, Wand- \nund Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klappen im Bereich \nder thermischen Hülle sowie bei Platzproblemen bei Ersatz und Erneuerungen \nkönnen die Dämmstärken reduziert werden. \n\nArtikel 17  Kühlen, Be- und Entfeuchten \n\nKlimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts sind in bestehenden \nBauten so zu erstellen, dass entweder  \n\na) der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die \nMedienaufbereitung inklusiver allfälliger Kühlung, Befeuchtung, \n\n\n\nEntfeuchtung und Wasseraufbereitung 12 W/m2 nicht überschreitet, oder  \nb) die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die \n\nKälteerzeugung nach dem Stand der Technik ausgelegt sind, sowie die \nPlanung und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtung nach dem Stand der \nTechnik erfolgt. \n\nArtikel 18 Ferienhäuser und Ferienwohnungen \n1 In neu erstellten Einfamilienhäusern, die nur zeitweise belegt sind, muss die \nRaumtemperatur mittels Fernbedienung (z.B. Telefon, Internet, SMS) auf \nmindestens zwei unterschiedliche Niveaus regulierbar sein.  \n2 In neu erstellten Mehrfamilienhäusern, die nur zeitweise bewohnt sind, muss \ndie Raumtemperatur für jede Einheit getrennt mittels Fernbedienung (z.B. \nTelefon, Internet, SMS) auf mindestens zwei unterschiedliche Niveaus \nregulierbar sein.  \n3 Die gleiche Vorschrift ist bei der Sanierung des Heizverteilsystems in \nMehrfamilienhäusern oder beim Austausch des Wärmeerzeugers in \nEinfamilienhäusern anzuwenden.  \n\nArtikel 19  Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen \n1 Eine Heizung gilt als Zusatzheizung, wenn die Hauptheizung nicht den ganzen \nLeistungsbedarf decken kann.  \n2 Notheizungen bei Wärmepumpen dürfen insbesondere für \nAussentemperaturen unter der Auslegetemperatur eingesetzt werden.  \n3 Notheizungen bei handbeschickten Holzheizungen mit technischem Speicher \nund hydraulischem Wärmeverteil- und Abgabesystem sind bis zu einer Leistung \nvon 50 % des Leistungsbedarfs zulässig.  \n4 Auf begründetes Gesuch hin kann ausnahmsweise die Installation neuer oder \nder Ersatz bestehender ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen bewilligt \nwerden, wenn die betroffene Baute abgelegen oder schlecht zugänglich ist und \ndie Installation eines anderen Heizsystems technisch nicht möglich, \nwirtschaftlich nicht zumutbar oder in Anbetracht der Gesamtumstände \nunverhältnismässig ist. Solche Ausnahmen können unter Anwendung dieser \nKriterien gewährt werden für beispielsweise:   \n\na. die Beheizung einzelner Arbeitsplätze in ungenügend oder nicht beheizten \nRäumen \n\nb. Schutzbauten  \nc. Bergbahnstationen  \n\n\n\nd. Bergrestaurants  \ne. provisorische Bauten  \n\n \n5 Die Sanierungspflicht für zentrale Elektroheizungen gemäss Art. 8 Abs. 5 des \nEnergiegesetzes gilt nicht für elektrische Widerstandsheizungen, die als Zusatz-\nheizungen zu Wärmepumpen oder als Notheizungen eingebaut sind. Beim Ersatz \nder ganzen Systeme oder wesentlicher Teile davon, insbesondere der Wärme-\npumpe oder der elektrischen Widerstandsheizung, ist die Anlage an die \nAnforderungen des Gesetzes anzupassen. \n\nArtikel 20  Anforderung Deckung Wärmebedarf von Neubauten \n1 Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und \nKlimatisierung in Neubauten darf den folgenden Wert nicht überschreiten:  \n \n\nGebäudekategorie  Grenzwerte für Neubauten  \nEHWLK in kWh/(m²·Jahr) \n\nI  Wohnen MFH  35  \nII  Wohnen EFH  35  \nIII  Verwaltung  40  \nIV  Schulen  35  \nV  Verkauf  40  \nVI  Restaurants  45  \nVII  Versammlungslokale  40  \nVIII  Spitäler  70  \nIX  Industrie  20  \nX  Lager  20  \nXI  Sportbauten  25  \nXII  Hallenbäder  keine Anforderung an EHWLK  \n\n \n2 Bei den Kat. VI und XI gilt die Anforderung ohne Berücksichtigung des Bedarfs \nfür Warmwasser. Bei Vorhaben der Kat. VI, XI und XII sind mindestens 20 % der \nEnergie für die Wassererwärmung aus erneuerbarer Energie zu decken. Bei \nVorhaben der Kat. XII sind die Nutzung der Abwärme aus Fortluft, Bade- und \nDuschwasser zu optimieren.  \n3 Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden.  \n4 Von den Anforderungen gemäss Abs. 1 befreit sind Erweiterungen von \nbestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger \n\n\n\nals 50 m2 beträgt, oder maximal 20 % der Energiebezugsfläche des bestehenden \nGebäudeteiles und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.  \n5 Bei Räumen mit Raumhöhen über 3 m in Gebäuden der Kategorien III–XII kann \neine Raumhöhenkorrektur mit Bezugshöhe von 3 m angewendet werden. \n\nArtikel 21 Berechnungsregeln gewichteter Energiebedarf \n1 Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser, \nLüftung und Klimatisierung wird der Nutzwärmebedarf für Heizung QH,eff und \nWarmwasser QW mit den Nutzungsgraden η der gewählten Wärmeerzeugungen \ndividiert und mit dem Gewichtungsfaktor g der eingesetzten Energieträger \nmultipliziert sowie der ebenfalls mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor g \ngewichtete Elektrizitätsaufwand für Lüftung und Klimatisierung ELK addiert.  \n2 In der Regel wird nur die dem Gebäude zugeführte hochwertige Energie für \nRaumheizung, Warmwasser, Lüftung und Raumklimatisierung in den \nEnergiebedarf eingerechnet. Die nutzungsabhängigen Prozessenergien werden \nnicht in den Energiebedarf eingerechnet.  \n3 Elektrizität aus Eigenstromerzeugung wird nicht in die Berechnung des \ngewichteten Energiebedarfs einbezogen. Ausgenommen ist Elektrizität aus WKK-\nAnlagen.  \n4 Für die Gewichtung der Energieträger gelten die von der Konferenz der \nKantonalen Energiedirektoren EnDK definierten nationalen \nGewichtungsfaktoren. \n\nArtikel 22 Vereinfachter Nachweis  \n1 Für die Gebäudekategorien I (Wohnen MFH) und II (Wohnen EFH) gilt die \nAnforderung gemäss Artikel 20 als erbracht, wenn eine der Standardlösungs-\nkombinationen aus Gebäudehülle/Wärmeerzeugung gemäss Anhang 8 \nfachgerecht umgesetzt wird. \n \n2 Für die Gebäudekategorien I (Wohnen MFH) und II (Wohnen EFH) gilt die \nAnforderung gemäss Artikel 20 als erbracht, wenn die Massnahmen gemäss \nNachweis mit dem Energienachweistool für einfache Bauten fachgerecht \numgesetzt werden. \n\n\n\nArtikel 23 Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz \n1 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten muss ein System \nbasierend auf erneuerbarer Energie eingesetzt werden. Als erneuerbare Systeme \ngelten:  \n \n\na) alle Typen von Wärmepumpen \nb) Handbeschickte Holzfeuerung mit Wärmespeicher und hydraulischem \n\nWärmeverteilsystem \nc) Automatische Holzfeuerung (Pellets, Schnitzel) \nd) Fernwärme (mindestens 80 % erneuerbare Energie oder Abwärme)  \ne) Abwärme, sofern nicht aus fossil betriebenen Prozessen.  \n\n \n2 Ist der Einsatz eines solchen Systems technisch nicht möglich oder führt er zu \nMehrkosten, darf der Anteil an fossiler Energie 80 % des massgebenden \nEnergiebedarfs für Heizung und Warmwasser nicht überschreiten. Dieser \nNachweis kann erbracht werden durch folgende Massnahmen:  \n \n\na)  Umsetzung einer der folgenden Standardlösungen:  \n1:  Kompletter Fensterersatz, Ug ≤ 0.7 W/(m2·K), in Kombination mit einer \n\nMassnahme aus folgender Auswahl: 2, 3, 4, 5, 6, 7 \n2:  Dämmung des Dachs, U ≤ 0.2 W/(m2·K), in Kombination mit einer \n\nMassnahme aus folgender Auswahl:  1, 3, 4, 5, 6, 7 \n3:  Dämmung der Fassade, U ≤ 0.2 W/(m2·K), in Kombination mit einer \n\nMassnahme aus folgender Auswahl: 1, 2, 4, 5, 6, 7 \n4:  Thermische Solaranlage für die Wassererwärmung mit einer \n\nAbsorberfläche grösser als 2 % der Energiebezugsfläche in Kombination \nmit Massnahme 1, 2 oder 3 \n\n5:  Photovoltaik-Anlage für die Warmwassererwärmung mit mind. 50 % \nDeckung des jährlichen Warmwasserbedarfs (Nachweis zu erbringen) in \nKombination mit Massnahme 1, 2 oder 3 \n\n6:  Wärmepumpenboiler für die Warmwassererwärmung (mind. 50 % \nDeckung des jährlichen Warmwasserbedarfs) in Kombination mit \nMassnahme 1, 2 oder 3 \n\n7:  Komfortlüftung (kontrollierte Wohnungslüftung KWL) mit Zuluft, Abluft \nund WRG in Kombination mit einer Massnahme aus folgender Auswahl: \n1, 2, 3, 4, 5, 6 \n\n\n\n8:  Thermische Solaranlage für die Wassererwärmung und die \nHeizungsunterstützung mit einer Absorberfläche grösser als 7 % der \nEnergiebezugsfläche \n\n \nDie Festlegung der Standardlösungen basiert auf einem massgebenden \nEnergiebedarf für Heizung und Warmwasser von 100 kWh/(m2·Jahr). \nBereits getätigte Massnahmen werden angerechnet. \n\n \nb)  Erbringung eines MINERGIE®-Zertifikats; \nc)  Erreichung einer Gesamtenergieeffizienz Klasse C (gemäss GEAK oder \n\nMerkblatt SIA 2031, Energieausweis für Gebäude, Ausgabe 2016). \nd) Andere Methoden sind zulässig, wenn mit einer fachgerechten und \n\nplausiblen Berechnung nachgewiesen werden kann, dass der Anteil fossiler \nEnergie 80 % des massgebenden Energiebedarfs für Heizung und \nWarmwasser nicht überschritten wird. Die Berechnung muss im Minimum \ndie Bestimmung des Heizenergiebedarfs nach SIA 380/1, die Auslegung des \nWärmeerzeuges sowie die Auslegung des Wärmeabgabesystems \nbeinhalten.  \n\nArtikel 24 Wirtschaftliche Tragbarkeit beim Wärmeerzeugerersatz  \n1 Der Nachweis, dass eine Wärmeerzeugung mit erneuerbarer Energie \nwirtschaftlich nicht tragbar ist, wird anhand eines Vergleichs der Gestehungs-\nkosten für die Heizwärme der verschiedenen Heizungsanlagen geführt. Die \nGestehungskosten für die Heizwärme GK ergeben sich aus der Summe der \njährlichen Energiekosten EK, der jährlichen Betriebskosten BK und der Annuität \nder Investitionskosten, wobei Förderbeiträge zu berücksichtigen sind. \n2 Für die Berechnung bilden die folgenden Werte die Basis:  \n\na) Die Abschreibungszeiten richten sich nach der paritätischen \nLebensdauertabelle.  \n\nb) elektrische Energie: Durchschnittsstrompreis der letzten drei Kalenderjahre \nfür das Standardprodukt des zutreffenden Verbraucherprofils für den \nKanton Uri, publiziert von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission \n\nc) für Heizöl, Erdgas und Holz gelten die Daten des Bundesamts für Statistik \n(Durchschnitt der letzten drei Kalenderjahre)  \n\nd) als Diskontsatz gilt der vom Bundesamt für Wohnungswesen vierteljährlich \nerhobene Hypothekarische Referenzzinssatz bei Mietsverhältnissen \n\ne) für die Teuerung gilt der Landesindex der Konsumentenpreise \n\n\n\nf) Für die CO2-Abgabe gilt der Mittelwert zwischen dem Abgabesatz im Jahr \nder Bewilligung und dem Maximalsatz gemäss dem CO2-Gesetz. \n\n \n3 Die Baudirektion publiziert die für die Berechnung geltenden Werte nach \nAbsatz 2 und stellt eine Berechnungshilfe zur Verfügung.  \n4 Der Vergleich wird jeweils zwischen dem kostengünstigsten technisch \nmachbaren erneuerbaren Heizsystem und der fossilen Wärmeerzeugung geführt. \nDer Vergleich zu einer Luft/Wasser-Wärmepumpe muss bei allen Wohnbauten \ngemacht werden.  \n5 Eine Heizanlage mit erneuerbarer Energie gilt als wirtschaftlich tragbar, wenn \ndie Gestehungskosten für die Heizwärme nicht höher liegen oder gleich hoch \nsind wie mit dem fossilen Vergleichssystem. \n\nArtikel 25 Grenzwerte für Elektrizitätsverbrauch Beleuchtung \n1 Bei Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche \n(EBF) von mehr als 1000 m2 muss die Einhaltung der Grenzwerte für den \njährlichen Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung EL gemäss SIA 387/4 «Elektrizität \nin Gebäuden - Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen», Ausgabe 2017, \nnachgewiesen werden. Davon ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile \ndavon.  \n2 Die Anforderung gemäss Absatz 1 gilt ebenfalls als erfüllt, wenn mit dem \nHilfsprogramm Beleuchtung der EnFK nachgewiesen wird, dass die Vorgabe an \ndie spezifische Leistung pL bestimmt aus Grenz- respektive Zielwert gemäss \nTabelle 13 der Norm SIA 387/4 eingehalten wird. \n\nArtikel 26 Eigenstromproduktion bei Neubauten \n1 Die im, auf oder am Gebäude installierte Elektrizitätserzeugungsanlage bei \nNeubauten muss mindestens eine Leistung von 10 W pro m2 Energiebezugs-\nfläche aufweisen, wobei nie mehr als insgesamt 30 kW Anlagenleistung verlangt \nwerden.  \n2 Von den Anforderungen gemäss Abs. 1 befreit sind Erweiterungen von \nbestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger \nals 50 m2 beträgt, oder maximal 20 % der Energiebezugsfläche des bestehenden \nGebäudeteiles und nicht mehr als 1000 m2 beträgt.  \n3 Elektrizität aus WKK-Anlagen kann nur berücksichtigt werden, wenn sie nicht \nzur Erfüllung der Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs (gemäss \nArtikel 21) eingerechnet wird.  \n\n\n\n4 Wahlweise kann eine Ersatzabgabe entrichtet werden. Für jedes fehlende kW \nLeistung der Elektrizitätserzeugungsanlage ist eine Ersatzabgabe von Fr. 1'000.- \nzu entrichten. Die Ersatzabgabe fliesst in den Fonds Förderprogramm Energie \nUri.   \n \n\nArtikel 27 Sanierungspflicht zentrale Elektro-Wassererwärmer \n1 Auf begründetes Gesuch hin kann von der Sanierungspflicht befreit werden, \nwenn die betroffene Baute abgelegen oder schlecht zugänglich ist und die \nInstallation eines anderen Wassererwärmers technisch nicht möglich, \nwirtschaftlich nicht zumutbar oder in Anbetracht der Gesamtumstände \nunverhältnismässig ist.  \n\nArtikel 28 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkosten-\nabrechnung \n\n1 In Gebäuden und Gebäudegruppen, für welche eine Ausrüstungspflicht \nbesteht, sind die Kosten für den Wärmeverbrauch (Heizenergie und evtl. \nWarmwasser) zum überwiegenden Teil anhand des gemessenen Verbrauchs der \neinzelnen Nutzeinheiten abzurechnen.  \n2 Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht des Heizwärmeverbrauchs \nbefreit sind Gebäude und Gebäudegruppen, deren installierte Wärmeerzeuger-\nleistung (inkl. Warmwasser) weniger als 20 Watt pro m² Energiebezugsfläche \nbeträgt. \n3 Bei Flächenheizungen ist für den beheizten Bauteil zwischen der Wärmeabgabe \nund der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von maximal 0.7 W/(m2*K) \neinzuhalten. \n\nArtikel 29 Grossverbraucher \n1 Die aufgrund einer Verbrauchsanalyse zu realisierenden Massnahmen sind für \nGrossverbraucher zumutbar, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen sowie \nüber die Nutzungsdauer der Investition wirtschaftlich und nicht mit wesentlichen \nbetrieblichen Nachteilen verbunden sind. \n \n2 Die zuständige Behörde kann im Rahmen der vorgegebenen Ziele im Sinne von \nArt. 16 Abs. 2 des Energiegesetzes Uri mit einzelnen oder mit Gruppen von \nGrossverbrauchern mittel- und langfristige Verbrauchsziele vereinbaren. Dabei \nwird die Effizienz des Energieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielfestlegung und die \n\n\n\nabsehbare technische und wirtschaftliche Entwicklung der Verbraucher \nmitberücksichtigt. Für die Dauer der Vereinbarung sind diese Grossverbraucher \nvon der Einhaltung der Artikel 7 – 15, 19 und 20 des Energiegesetzes Uri \nentbunden. Die zuständige Behörde kann die Vereinbarung aufheben, wenn die \nVerbrauchsziele nicht eingehalten werden.  \n \n3 Grossverbraucher können sich zu Gruppen zusammenschliessen. Sie \norganisieren sich selber und regeln die Aufnahme und den Ausschluss von \nMitgliedern. \n \n4 Die Zuständige Behörde für den Vollzug des Artikels 16 (Grossverbraucher) des \nEnergiegesetzes Uri sowie den dazugehörigen Anwendungsbestimmungen im \nvorliegenden Reglement ist die Baudirektion.  \n\nArtikel 30 Vorbild öffentliche Hand \n1 Neubauten im Eigentum des Kantons werden entweder nach dem MINERGIE-P \nStandard oder dem MINERGIE-A Standard zertifiziert.  \n2 Gesamterneuerungen an Gebäuden im Eigentum des Kantons werden im \nMINERGIE-Standard zertifiziert.  \n3 Der Kanton erstellt ein Mobilitätskonzept / Mobilitätsmanagement.  \n\nArtikel 31 Standards Energieausweis Gebäude \n1 Anerkannte Standards für die Energieausweis Gebäude sind der \nGebäudeenergieausweis der Kantone GEAK sowie das Merkblatt SIA 2031, \n«Energieausweis für Gebäude», Ausgabe 2016.  \n\nArtikel 32 Beheizte Freiluftbäder \n1 Als Freiluftbäder gelten Wasserbecken mit einem Inhalt von mehr als 8 m³. \n\nArtikel 33  Grundsatz Gebäudeautomation  \n\nNeubauten der Kategorien III bis XII (SIA 380/1) mit mindestens 5000 m2 EBF sind \nmit Einrichtungen zur Gebäudeautomation auszurüsten, die folgende \nÜberwachungsfunktionen aufweisen:  \n\na. Erfassung der Energieverbrauchsdaten getrennt nach Hauptenergieträger;  \nb. Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen der Wärmepumpen und \n\nKältemaschinen;  \nc. Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen von Wärmerückgewinnungs- \n\nund Abwärmenutzungsanlagen;  \n\n\n\nd. Erfassung der Betriebszeiten der Hauptkomponenten für die Aufbereitung \nund Verteilung der Wärme, Kälte und Luft;  \n\ne. Erfassung der wichtigsten Vor- und Rücklauftemperaturen, sowie einiger \nrepräsentativen Raumtemperaturen und der Aussentemperatur;  \n\nf. benutzerfreundliche Darstellung der in a. bis e. erwähnten Daten an einer \nzentralen Stelle, für mindestens folgende Zeitperioden: Jahr, Monat (oder \nWoche), Tag, und für jeden Tag mindestens eine Periode während und eine \nausserhalb Nutzungszeit;  \n\ng. benutzerfreundliche Vergleichsmöglichkeiten mit aussagekräftigen \nVorperioden in der Darstellung nach Buchstabe f. \n\nArtikel 34 Betriebsoptimierung  \n1 Von der Pflicht zur Vornahme einer Betriebsoptimierung sind folgende Bauten \nbefreit:  \n\na. Betriebsstätten mit einem Elektrizitätsverbrauch von weniger als \n200‘000 kWh pro Jahr;  \n\nb. Betriebsstätten, die als Grossverbraucher eine Zielvereinbarung \nabgeschlossen haben, im KMU-Modell integriert sind oder nachweisen \nkönnen, dass sie bereits eine mehrjährige systematische \nBetriebsoptimierung durchführen. \n\n2 Eine Betriebsoptimierung umfasst die Überprüfung der Einstell- und \nVerbrauchswerte der Anlagen für Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Elektro \nund Gebäudeautomation. Gegebenenfalls sind die Anlagen neu einzustellen.  \n3 Die Durchführung der Betriebsoptimierung ist in einem Bericht festzuhalten, \nder über die Arbeiten Auskunft gibt. Zudem muss die Berichterstattung eine \nAngabe über die Entwicklung des Energieverbrauchs enthalten. \n4 Eine periodische Betriebsoptimierung ist alle fünf Jahre vorzunehmen.  \n5 Die Dokumentationen zu den Betriebsoptimierungen sind während 10 Jahren \naufzubewahren. Sie sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. \n6 Die Zuständige Behörde für den Vollzug des Artikels 22 (Betriebsoptimierung) \ndes Energiegesetzes Uri sowie den dazugehörigen Anwendungsbestimmungen \nim vorliegenden Reglement ist die Baudirektion.  \n \n\n3. Kapitel:  ORGANISATION UND VOLLZUG \n\nArtikel 35 Zuständigkeit \n\nSoweit weder das Bundesrecht noch das Energiegesetz des Kantons Uri oder \ndieses Reglement etwas anderes bestimmt, ist die Gemeindebaubehörde die \n\n\n\nzuständige Behörde. \n\nArtikel 36 Projektnachweis Energie \n1 Für jede geplante energierelevante Massnahme ist der zuständigen Behörde ein \nProjektnachweis Energie einzureichen, mit dem belegt wird, dass die \nenergetischen Vorschriften des Bundesrechts und der Kantonalen \nEnergiegesetzgebung eingehalten werden.   \n2 Wenn für ein baurechtlich bewilligungspflichtiges Projekt ein Projektnachweis \nEnergie erforderlich ist, darf dieses erst bewilligt werden, wenn der \nProjektnachweis Energie vollständig vorliegt.  \n3 Der Projektnachweis ist sowohl von der Bauherrschaft als auch vom Projekt-\nverantwortlichen zu unterzeichnen. \n\nArtikel 37 Überprüfung des Nachweises \n1 Die Gemeindebaubehörde kann die Angaben nach Artikel 36 einem privaten \nFachmann zur Überprüfung einreichen. \n2 Das Amt für Energie bezeichnet die Fachleute, die diese Überprüfung \ndurchführen können. \n\n4. Kapitel:  SCHLUSSBESTIMMUNGEN \n\nArtikel 38 Aufhebung bisherigen Rechts \n\nDas Energiereglement vom 16. Dezember 2008 wird aufgehoben. \n\nArtikel 39 Übergangsbestimmung \n\nDieses Reglement gilt für alle bewilligungspflichtigen Vorhaben, die zum- Zeit-\npunkt des Inkrafttretens noch nicht erstinstanzlich entschieden sind. \n\nArtikel 40 Inkrafttreten \n\nDieses Reglement tritt am xx. xx.xx in Kraft.  \n  \n\n\n\nANHANG \n\nAnhang 1: Grenzwerte U-Wert bei Neubauten W/(m2∙K):  \n\nBauteil Aussenklima oder \nweniger als 2 m im \nErdreich \n\nUnbeheizte Räume \noder mehr als 2 m \nim Erdreich \n\nOpake Bauteile (Dach, Decke, \nWand, Boden) \n\n0.17 0.25 \n\nFenster, Fenstertüren 1.0 1.3 \n\nTüren 1.2 1.5 \n\nTore (gemäss SIA 343) 1.7 2.0 \n\nStorenkasten 0.50 0.50 \n\n \n\nAnhang 2: Grenzwerte U-Wert bei Umbauten und Umnutzungen W/(m2∙K):  \n\nBauteil Aussenklima oder \nweniger als 2 m im \nErdreich \n\nUnbeheizte Räume \noder mehr als 2 m \nim Erdreich \n\nOpake Bauteile (Dach, Decke, \nWand, Boden) \n\n0.25 0.28 \n\nFenster, Fenstertüren 1.0 1.3 \n\nTüren 1.2 1.5 \n\nTore (gemäss SIA 343) 1.7 2.0 \n\nStorenkasten 0.50 0.50 \n\n \n \n\n  \n\n\n\n \n \n\nAnhang 3: Grenzwerte für längen- und punktbezogene Wärmedurchgangs-\nkoeffizienten bei Neubauten:  \n\nLängenbezogener  Wärmedurchgangskoeffizient ψ in \nW/(m∙K) \n\nGrenzwert \n\nAuskragungen in Form von Platten oder Riegeln (Typ 1) 0.30 \n\nUnterbrechung der Wärmedämmschicht durch Wände, \nBöden und Decken (Typ 2) \n\n0.20 \n\nUnterbrechung der Wärmedämmschicht an horizontalen \noder vertikalen Gebäudekanten (Typ 3) \n\n0.20 \n\nFensteranschlag (Typ 5)  0.15 \n\n \n\nPunktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ in W/K Grenzwert \n\nPunktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung 0.30 \n \n \n\nAnhang 4: Zielwerte für U-Werte W/(m2∙K) \n\nBauteil Zielwert Uta \n\nOpake Bauteile (Dach, Decke, Wand, Boden) 0.10 \n\nFenster, Fenstertüren, Türen, Tore 0.80 \n\n \n  \n\n\n\nAnhang 5:  Minimale Dämmstärken für Heizungsverteilleitungen und \nWarmwasserleitungen (abhängig von der Wärmeleitfähigkeit λ des \nDämmmaterials):  \n\nRohrnennweite \n[DN] \n\nZoll bei λ > 0,03 W/(m∙K)  \nbis λ ≤ 0,05 W/(m∙K) \n\nbei λ ≤ 0,03 \nW/(m∙K) \n\n10 - 15 3/8" - 1/2" 40 mm 30 mm \n20 - 32 3/4" - \n\n11/4" \n50 mm 40 mm \n\n40 - 50 11/2" - 2" 60 mm 50 mm \n65 - 80 21/2" - 3" 80 mm 60 mm \n\n100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm \n\n175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm \n \n\nAnhang 6:  Minimale UR-Werte für erdverlegte Leitungen  \n\nDN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 \n3/4" 1" 5/4" 11/2\n\n" \n2" 21/2\n\n" \n3" 4" 5" 6" 7" 8" \n\nFür starre Rohre [W/(m·K)]:  \n\n 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 \nFür flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/(m·K)]: \n\n 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 \n\n \n  \n\n\n\nAnhang 7:  Minimale Dämmstärken für lüftungstechnische Anlagen  \n\nArt der \nLuftleitung \n\nDämmdicke je nach Lage der Luftleitung \n\nInnerhalb der  \nthermischen \nGebäudehülle \n\nIn allseitig \ngeschlossenem \nRaum ausser- \nhalb der \nthermischen \nGebäudehülle \n\nIn nicht \nallseitig \ngeschlossenem \nRaum oder im \nFreien \n\nAussenluft AUL \noder Fortluft FOL \n\n100 mm (60 mm)* 30 mm 0 \n\nZuluft ZUL oder \nAbluft ABL \n\nJe nach Temperatur-\ndifferenz zwischen \nMedium und Umge-\nbung im Auslegungs-\nfall: \n< 5 K:                 0 mm \n5 bis < 10 K:   30 mm \n10 bis < 15 K: 60 mm \n> 15 K:          100 mm \n\n60 mm  \n\n*Der Wert von 60 mm gilt für Anlagen mit Erdreich-Wärmeübertrager oder \nanderer Lufterwärmung vor der WRG \n  \n\n\n\nAnhang 8:  Standardlösungskombinationen gewichteter Energieverbrauch \n\n Standardlösungskombinationen   Wärmeerzeugung A B C D E F G \n\nGe\nbä\n\nud\neh\n\nül\nle\n\n \n\nAnforderungen: \n\nEl\nek\n\ntr\n. W\n\när\nm\n\nep\num\n\npe\n \n\nEr\nds\n\non\nde\n\n o\nde\n\nr W\nas\n\nse\nr \n\nAu\nto\n\nm\nat\n\nisc\nhe\n\n \nHo\n\nlzf\neu\n\ner\nun\n\ng \nFe\n\nrn\nw\n\när\nm\n\ne \nau\n\ns K\nVA\n\n, \nAR\n\nA \nod\n\ner\n e\n\nrn\n. E\n\nne\nrg\n\nie\nn \n\nEl\nek\n\ntr\n. W\n\när\nm\n\nep\num\n\npe\n \n\nAu\nss\n\nen\nlu\n\nft\n \n\nSt\nüc\n\nkh\nol\n\nzf\neu\n\ner\nun\n\ng \n\nGa\nsb\n\net\nrie\n\nbe\nne\n\n \nW\n\när\nm\n\nep\num\n\npe\n \n\nFo\nss\n\nile\nr W\n\när\nm\n\nee\nrz\n\neu\nge\n\nr \n\n1 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0,17 W/(m2·K) \nFenster 1,00 W/(m2·K) \nKontrollierte Wohnungslüftung (KWL) \n\n    – – – \n\n2 \nOpake Bauteile gegen aussen 0,17 W/(m2·K) \nFenster 1,00 W/(m2·K) \nTh. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF \n\n() () () ()  – – \n\n3 \nOpake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2·K) \nFenster 1,00 W/(m2·K) \n \n\n   – – – – \n\n4 \nOpake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2·K) \nFenster 0,80 W/(m2·K) \n\n() () ()  – – – \n\n5 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2·K) \nFenster 1,00 W/(m2·K) \nKontrollierte Wohnungslüftung (KWL) \nTh. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF \n\n() () () () ()  – \n\n6 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0,15 W/(m2·K) \nFenster 0,80 W/(m2·K) \nKontrollierte Wohnungslüftung (KWL) \nTh. Solaranlage für H+WW mit mind. 7% der EBF \n\n() () () () () ()  \n\n Standardlösungskombination ist möglich (Beispiel: «1A») \n() Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere \n\nabgedeckt (Beispiel: «2A») \n \n\n  \n\n\n\nRandbedingungen: \n- Die Jahresarbeitszahl JAZ für gasbetriebene Wärmepumpen muss \n\nmindestens 1,4 betragen. \n- Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung bei einer kontrollierten \n\nWohnungslüftung KWL muss dem Stand der Technik entsprechen.  \n- Fernwärme: Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder \n\nerneuerbaren Energien, sofern fossiler Anteil <= 50%. \n \n\n \n\n \n\n\n\t1. Kapitel:  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN\n\tArtikel 1 Gegenstand\n\tArtikel 2 Erneuerbare Energien\n\n\t2. Kapitel:  ANFORDERUNGEN IM GEBÄUDEBEREICH\n\tArtikel 3 Geltungsbereich\n\tArtikel 4 Begriffe\n\tArtikel 5 Stand der Technik\n\tArtikel 6 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz\n\tArtikel 7 Nachweis sommerlicher Wärmeschutz\n\tArtikel 8 Befreiungen / Erleichterungen\n\tArtikel 9 Kühlräume\n\tArtikel 10 Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen\n\tArtikel 11  Wärmeerzeugung\n\tArtikel 12  Wassererwärmer\n\tArtikel 13  Wärmeverteilung- und Abgabe\n\tArtikel 14 Abwärmenutzung\n\tArtikel 15  Lüftungstechnische Anlagen\n\tArtikel 16  Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen\n\tArtikel 17  Kühlen, Be- und Entfeuchten\n\tArtikel 18 Ferienhäuser und Ferienwohnungen\n\tArtikel 19  Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen\n\tArtikel 20  Anforderung Deckung Wärmebedarf von Neubauten\n\tArtikel 21 Berechnungsregeln gewichteter Energiebedarf\n\tArtikel 22 Vereinfachter Nachweis\n\tArtikel 23 Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz\n\tArtikel 24 Wirtschaftliche Tragbarkeit beim Wärmeerzeugerersatz\n\tArtikel 25 Grenzwerte für Elektrizitätsverbrauch Beleuchtung\n\tArtikel 26 Eigenstromproduktion bei Neubauten\n\tArtikel 27 Sanierungspflicht zentrale Elektro-Wassererwärmer\n\tArtikel 28 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung\n\tArtikel 29 Grossverbraucher\n\tArtikel 30 Vorbild öffentliche Hand\n\tArtikel 31 Standards Energieausweis Gebäude\n\tArtikel 32 Beheizte Freiluftbäder\n\tArtikel 33  Grundsatz Gebäudeautomation\n\tArtikel 34 Betriebsoptimierung\n\n\t3. Kapitel:  ORGANISATION UND VOLLZUG\n\tArtikel 35 Zuständigkeit\n\tArtikel 36 Projektnachweis Energie\n\tArtikel 37 Überprüfung des Nachweises\n\n\t4. Kapitel:  SCHLUSSBESTIMMUNGEN\n\tArtikel 38 Aufhebung bisherigen Rechts\n\tArtikel 39 Übergangsbestimmung\n\tArtikel 40 Inkrafttreten\n\n\tANHANG\n\tAnhang 1: Grenzwerte U-Wert bei Neubauten W/(m2∙K):\n\tAnhang 2: Grenzwerte U-Wert bei Umbauten und Umnutzungen W/(m2∙K):\n\tAnhang 3: Grenzwerte für längen- und punktbezogene Wärmedurchgangskoeffizienten bei Neubauten:\n\tAnhang 4: Zielwerte für U-Werte W/(m2∙K)\n\tAnhang 5:  Minimale Dämmstärken für Heizungsverteilleitungen und Warmwasserleitungen (abhängig von der Wärmeleitfähigkeit  des Dämmmaterials):\n\tAnhang 6:  Minimale UR-Werte für erdverlegte Leitungen\n\tAnhang 7:  Minimale Dämmstärken für lüftungstechnische Anlagen\n\tAnhang 8:  Standardlösungskombinationen gewichteter Energieverbrauch\n\n\n


body_key: UR

parent_type: affair

name: II. Text der Parlamentarischen Empfehlung

format: application/pdf

text: \nSimmen Petra \nLandrätin \n6460 Altdorf Altdorf, 20.10.2014 \n\nParlamentarische Empfehlung gemäss Artikel 123 der GO des Urner \nLandrates \nüber die Verschiebung der Einführung des Lehrplanes 21 \n\nHerr Präsident, meine Damen und Herren \n\nAusganslage: \n\nDer Kanton Uri hat die Inkraftsetzung des Lehrplanes 21 auf das \nSchuljahr 2017 /2018 geplant. Bis Ende dieses Jahres soll der Lehrplan \n21 überarbeitet und freigegeben werden. Damit soll ab dem \nSchuljahr 2015/2016 mit der Implementierung des Lehrplanes 21 im \nKanton Uri begonnen werden. \nNach breiter Vernehmlassung sind viele Inhalte des neuen Lehrplanes \numstritten. Ob der Lehrplan 21 flächendeckend in der \nDeutschschweiz eingeführt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. \nFakt ist, dass nebst Aargau, Luzern, Baselland auch weitere Kantone \nVorstösse in den Parlamenten, den Lehrplan 21 betreffend, \nbehandeln. Dabei wollen nebst dem Kanton Aargau auch andere \nKantone, die Einführung des Lehrplanes 21 verschieben. Eine \nvorschnelle Einführung ist auch für den Kanton Uri nicht sinnvoll, da \ndieser Lehrplan erhebliche Auswirkungen auf den Kanton hat und \ndamit auch finanzpolitische Überlegungen miteinbezogen werden \nmüssen. Ein Vorpreschen bei der Einführung dieses neuen Lehrplanes \nmacht auch insofern keinen Sinn, da der Kanton Uri dem HarmoS-\n\n\n\nKonkordat nicht angehört und darum autonom und zeitlich \nunabhängig betreffend der Umsetzung entscheiden kann. \n\nGestützt auf Artikel 123 der Geschäftsordnung des Urner Landrates \nwird dem Regierungsrat empfohlen, folgende Massnahmen \numzusetzen: \n\n- Die Einführung des Lehrplanes 21 im Kanton Uri wird \nverschoben, analog dem Kanton Aargau. \n\n- Die Weiterbildung der Lehrpersonen wird bis zur vollständigen \nKlärung betreffend der Einführung des Lehrplans und dessen \nInhalte, sistiert. \n\n- Da der Kanton Uri dem HarmoS-Konkordat nicht beigetreten ist, \nsollen keine allfälligen Vorbehalte seitens des Kantons Uri, zu \ndiesem Lehrplan angemeldet werden. \nBegründung: Es steht dem Kanton Uri als nicht \nKonkordatskanton frei~ Konkordatsbestimmungen und gestützt \ndarauf erlassene Bestimmungen und Empfehlungen autonom \numzusetzen oder darauf zu verzichten. Damit bleibt die \nkantonale Bildungshoheit gewährleistet. \n\nIch danke dem Regierungsrat auch im Namen meines \nZweitunterzeichners für eine baldige Beantwortung der \nparlamentarischen Empfehlung \n\nErstunterzeichnerin Zweitunterzeichner \n\n1-\nSimmen - Zurfluh Petra Arnold Alois \n\n\n


name: LA.2019-0705 I. Antwort des Regierungsrats

text: \n \n17. März 2020 \n\n  \n\nNr. 2020-187 R-420-19 Interpellation Hans Gisler, Schattdorf, zu den Engerlingsschäden und deren \n\nFolgen in der Urner Landwirtschaft; Antwort des Regierungsrats \n\n  \n\nI. Ausgangslage \n\n \n\nAm 2. Oktober 2019 reichte Landrat Hans Gisler, Schattdorf, zusammen mit dem Zweitunterzeichner \n\nLandrat Alois Arnold (1965), Bürglen, eine Interpellation zu den Engerlingsschäden und deren Folgen \n\nin der Urner Landwirtschaft ein. \n\n \n\nIn ihrer Interpellation weisen sie insbesondere auf die grossflächigen Engerlingsschäden in der Urner \n\nLandwirtschaft hin, wie man sie im Spätsommer 2019 beobachten konnte. Zudem weisen sie auf die \n\nlangfristigen Ertragseinbussen im Futterbau und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen \n\nfür die Urner Landwirtschaft hin. \n\n \n\nIn diesem Zusammenhang stellen die Interpellanten dem Regierungsrat fünf Fragen, die nachfolgend \n\nbeantwortet werden. \n\n \n\nII. Vorbemerkung \n\n \n\nBereits 1964 erliess der Regierungsrat des Kantons Uri Vorschriften über die Durchführung einer che-\n\nmischen Engerlingsbekämpfung. Für das Flugjahr 1991 und die nachfolgenden Schadenjahre 1992 \n\nund 1993 wurden unter der Leitung von Peter Tresoldi Grossversuche mit Beauveria brongniartii als \n\nbiologische Maikäfer- und Engerlingsbekämpfung durchgeführt. Beauveria brongniartii ist ein Pilz, \n\nder auch natürlicherweise den Maikäfer und dessen Larven parasitiert. Die Verpilzung geht meist so \n\nweit, dass die Engerlinge und der Maikäfer bei Befall absterben. \n\n \n\nDer Grossversuch mit Beauveria verlief sehr positiv und rechtfertigte die Kosten einer zukünftigen \n\nbiologischen Bekämpfung. Die durch die Engerlinge verursachten Schäden im Wiesland belaufen sich \n\nauf ein Vielfaches der effektiven Bekämpfungskosten. \n\n \n\nIm Rahmen der Überprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri entschied der Regierungsrat, ab \n\n2016 nur noch die Engerlingsbekämpfung finanziell zu unterstützen und auf eine Abgeltung der durch \n\nMaikäferengerlinge verursachten Ertragsausfälle zu verzichten. \n\n \n\n\n\n2 \n \n\n  \n\nIm Entwicklungszyklus der Maikäferengerlinge gilt es, zwei Phasen zu unterscheiden. Ende Flugjahr \n\nsind die Engerlinge bereits geschlüpft und verursachen im Sommer/Herbst bereits einen reduzierten \n\nSchaden auf dem Wiesland. Dies ermöglicht den Bewirtschaftern, die betroffenen Parzellen frühzeitig \n\nzu bestimmen. Im Folgejahr, dem Hauptschadenjahr, findet im Frühling die Bekämpfung mit dem \n\nBeauveria-Pilz statt. Da der Pilz drei bis vier Monate zur Ausbreitung benötigt, können die Schäden \n\naber praktisch nicht vermieden werden. \n\n \n\nDas letzte Urner Flugjahr war 2018. Im Herbst 2018 meldeten Urner Landwirte insgesamt 216 Hekta-\n\nren (ha) zur biologischen Engerlingsbekämpfung mit Beauveria an (Vorjahre jeweils 40 bis 60 ha). \n\nGleichzeitig war der bisherige Lieferant aus betrieblichen Gründen nicht in der Lage, Pilzsaatgut zu \n\nproduzieren. Zusammen mit Agroscope, dem Amt für Landwirtschaft Graubünden und dem Maschi-\n\nnenring Graubünden konnte eine Ersatzlösung gefunden werden. Allerdings stand für den Kanton Uri \n\nnur Saatgut für 120 ha zur Verfügung, weshalb der Bedarf nur zum Teil abgedeckt werden konnte. In \n\nAbsprache mit dem Bauernverband Uri erfolgte die Bestimmung der vorrangig zu behandelnden Flä-\n\nchen. In erster Priorität wurden die am stärksten betroffenen Flächen in Hanglage, wo die Wirkung \n\ndes Pilzes und die Erosionsgefahr am Grössten sind, behandelt. Ebene Flächen im Talboden (Erstfeld, \n\nAttinghausen, Altdorf, Schattdorf) konnten demzufolge erst in zweiter Priorität, und soweit das Saat-\n\ngut noch ausreichte, berücksichtigt werden. \n\n \n\nInsgesamt wurden im Frühling 2019 124 ha mit Beauveria behandelt. Dabei übernahm der Kanton Uri \n\ndie Saatgutkosten, die Logistik sowie die Qualitätskontrolle. Dafür musste im Budget 2019 ein Nach-\n\ntragskredit beantragt werden, welcher der Landrat im April 2019 bewilligte. Sämtliche weiteren Kos-\n\nten wie die Maschinenkosten (Einbringung des Saatguts, walzen) oder eine allfällige Übersaat der Flä-\n\nchen gingen zulasten der Landwirte. \n\n \n\nIII. Zu den gestellten Fragen \n\n \n\n1. Hat der Regierungsrat den Ernst der Lage betreff Engerlingsschäden im Kanton erkannt, (Vorhan-\n\ndene Schäden und Ausfälle und Folgeschäden durch Unwetter)? \n\n \n\nJa, das ausserordentliche Vorkommen des Maikäferengerlings war bereits im Herbst 2018 aufgrund \n\nder Rückmeldungen der Landwirte bekannt. Diese Schäden erfolgten zusätzlich zu den wesentlich \n\ngrösseren Ernteausfällen in der Landwirtschaft, die das extreme Trockenheitsjahr 2018 verursachte. \n\n \n\n2. Werden die Schäden von einer Kantonalen Instanz aufgenommen und abgeschätzt? \n\n \n\nNein, eine eigentliche Aufnahme der Ertragsausfälle durch eine kantonale Instanz erfolgte weder bei \n\nden Schäden, verursacht durch Maikäferengerlinge, noch den trockenheitsbedingten Ertragsausfäl-\n\nlen. Bei der Anmeldung zur biologischen Engerlingsbekämpfung war neben der Flächenmeldung hin-\n\ngegen eine Angabe zum Engerlingsbefall pro Quadratmeter nötig. Eine Einsaat mit Pilzsaatgut erfolgt \n\nerst, wenn die Schadschwelle von 40 Engerlingen pro Quadratmeter überschritten wird. Der Regie-\n\nrungsrat unterstützt die biologische Engerlingsbekämpfung als vorbeugende Massnahme, zumal \n\ndiese auch in den Folgejahren wirksam ist. \n\n \n\n \n\n\n\n3 \n \n\n  \n\n3. Wäre es möglich als Sofortmassnahme, so eine Futter-Aktion zu starten, wie sie beim Unwetter \n\n1987 gemacht wurde? \n\n \n\nIm Nachgang zum Unwetter von 1987 konnte der Kanton Uri eine grosse Solidarität erfahren. Viele \n\nNatural- und Geldspenden zugunsten der Unwettergeschädigten kamen dem Kanton Uri zugute - \n\nauch in Form von angebotenem Raufutter. Bei der angesprochenen Futter-Aktion war der damalige \n\nBeitrag des Kantons nur vermittelnder Art. Heute bestehen bei Bedarf verschiedene private digitale \n\nPlattformen, die diese Vermittlung anbieten. \n\n \n\n4. Hat der Regierungsrat für weitere solche Härte-Fälle zur Bekämpfung der Maikäfer und deren \n\nLarven, auch zusätzlich Massnahmen in Aussicht gestellt, um solche Folgen zu verhindern? \n\n \n\nJa, der Kanton Uri beteiligt sich an einem entsprechenden Forschungsprojekt. Engerlinge sind die \n\npflanzenfressenden und bodenbewohnenden Larven der Käfer aus der Gruppe der Maikäferartigen. \n\nSie sind schwierig zu bekämpfen und ihre Bedeutung nimmt aus verschiedenen Gründen zu. Der Kan-\n\nton Uri war in der Vergangenheit vor allem von Maikäferengerlingen betroffen. Neuerdings sind im \n\nKanton Uri vermehrt auch Engerlinge von Junikäfern zu beobachten. \n\n \n\nIm vorliegenden Projekt werden die Engerlinge mit natürlichen Gegenspielern, den entomopathoge-\n\nnen Pilzen aus den Gattungen Beauveria und Metarhizium, bekämpft. Dazu kommen neue Herausfor-\n\nderungen infolge der Einwanderung invasiver Arten und des Klimawandels. Im Projekt werden neue \n\nund etablierte Produktions- und Applikationsmethoden für entomopathogene Pilze evaluiert und \n\nverbessert, die Virulenz von Pilzstämmen unter verschiedenen Umweltbedingungen und an unter-\n\nschiedlichen Wirtsarten geprüft und die Auswirkungen des Pilzeinsatzes auf die Biodiversität behan-\n\ndelter Flächen beurteilt. Träger dieses Projekts, welches 2020 startet, sind die Schweizerische Eidge-\n\nnossenschaft, handelnd durch Agroscope, die Kantone Graubünden, Uri, St. Gallen, Bern und Thurgau \n\nsowie der Maschinenring Graubünden. \n\n \n\n5. Ist der Regierungsrat bereit, ein Nachtragskredit für 2019 in Aussicht zu stellen, oder im Budget \n\n2020 vorzumerken? \n\n \n\nJa, der Regierungsrat hat bereits reagiert. Nachdem absehbar war, dass die im Budget 2019 enthalte-\n\nnen 60'000 Franken nicht ausreichen, hat der Regierungsrat mittels Nachtragskredit beim Landrat \n\nzusätzlich 25'000 Franken beantragt, die im April 2019 genehmigt wurden. Neue Erkenntnisse haben \n\ninzwischen gezeigt, dass eine Bekämpfung nicht nur wie bisher im Hauptschadenjahr, sondern auch \n\nim nachfolgenden dritten Jahr des Maikäferzyklus mit einer anders vorbereiteten Pilzgerste erfolg-\n\nversprechend ist und in einem Grossversuch getestet werden kann. Es zeichnet sich ab, dass der da-\n\nfür im Budget 2020 eingestellte Betrag von 50'000 Franken nicht ausreichen wird. Deshalb hat der \n\nRegierungsrat mittels Nachtragskredit in der Höhe von 35'000 Franken beim Landrat zusätzliche Mit-\n\ntel beantragt. Die Beschlussfassung dazu ist für die Landratssession vom 22. April 2020 traktandiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n4 \n \n\n  \n\nMitteilung an Mitglieder des Landrats (mit Interpellationstext); Mitglieder des Regierungsrats; Rat-\n\nhauspresse; Standeskanzlei; Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr und Volkswirtschaftsdirek-\n\ntion. \n\n \n\n Im Auftrag des Regierungsrats \n\n Standeskanzlei Uri \n\n Der Kanzleidirektor \n\n \n\n \n\n \n\n\n\tI. Ausgangslage\n\tII. Vorbemerkung\n\tIII. Zu den gestellten Fragen\n\n


name: III. Beilage 2 zu Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \nBeilage 2\n\nVersion 30. Januar 2013 finale Version\n\nVereinbarung\nüber die Reduktion der Wasserzinsen infolge Restwassersanierung\n(vom …)\n\nzwischen\n\nKanton Uri,\nvertreten durch den Regierungsrat und dieser vertreten durch Baudirektor Markus Züst\n\nund \n\nKorporation Uri,\nvertreten durch den engeren Rat und dieser vertreten durch den Korporationspräsident Alois \nArnold  \n\n Konzedenten / Wasserzinsgläubiger \nund \n\nKraftwerk Göschenen AG\nvertreten durch den Verwaltungsrat und dieser vertreten durch \n\nBerechtigte  / Wasserzinsschuldnerin\n\n___________\n\nDie Göscheneralp-Konzession gemäss Landratsbeschluss vom 22. September 1954 erteilt \nden Centralschweizerischen Kraftwerken Luzern (CKW) das Recht, gemeinsam mit den \nSchweizerischen Bundesbahnen (SBB) die dort genannten Gewässer und Gefällstufen nach \nMassgabe der einschlägigen Konzessionsbestimmungen in einem Werk in Göschenen \n(KWG) zur Erzeugung elektrischer Energie zu nutzen. Im Gegenzug schulden die \nBeliehenen dem Kanton Uri und der Korporation Uri als Konzedenten/Wasserzinsgläubiger \nunter anderem jährlich Wasserzinsen, die sich nach der mittleren mechanischen \nBruttoleistung bemessen.1 Zur Ausnützung der verliehenen Wasserkräfte wurde die \n\n1 Gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 27. Oktober 1955 besitzt die Korporation Uri das Eigentums- \nund Verfügungsrecht an einem Teil der Gewässer in der Göscheneralp. Laut Verteilungsschlüssel \npartizipieren die beiden Berechtigten am jährlichen Wasserzins wie folgt: Kanton 75 Prozent, \nKorporation 25 Prozent  (Protokoll Korporationsrat Uri vom 23. Juni 1956, Regierungsratsbeschluss \nvom 15. September 1956).   \n\n\n\nKraftwerk Göschenen AG (KWG) gegründet, weshalb sie vorliegend als Vertragspartei \nauftritt.\n\nMit Verfügung vom 31. Dezember 2009 hat das Amt für Umweltschutz die \nSanierungsmassnahmen gemäss den Artikeln 80 ff des Bundesgesetzes über den Schutz \nder Gewässer (GSchG; SR 814.20) für die betroffenen Gewässerstrecken angeordnet. Diese \nVerfügung ist in Rechtskraft erwachsen. Die angeordenten Massnahmen treten mit Wirkung \nab 1. Oktober 2012 in Kraft. \n\nInfolge der Restwassersanierungen reduzieren sich per 1. Oktober 2012 die in den \nKonzessionen festgelegten mittleren mechanischen Bruttoleistungen und somit auch die \nWasserzinsen. \n\nVor diesem Hintergrund treffen die Parteien die nachfolgende Vereinbarung: \n\nArtikel 1 Gegenstand und Zweck\n\n1Diese Vereinbarung hält die Auswirkungen der Restwassersanierungen auf die jährlich \ngeschuldeten Wasserzinsleistungen fest. \n\n2Sie ist Nachvollzug der hoheitlich verfügten Sanierungsmassnahmen des Amts für \nUmweltschutz vom 31. Dezember 2009 und begründet in diesem Sinne keine neuen Rechte \nund Pflichten.\n\nArtikel 2 Massgebliche Konzession\n\nDie Leistung zur jährlichen Wasserzinszahlung stützt sich auf den Landratsbeschluss vom \n22. September 1954 betreffend die „Göscheneralp-Konzession“ (mit Änderung vom 24. \nSeptember 1986, KW Göschenen, Laufzeit vom 19.11.1954 - 31.12.2043). \n\nArtikel 3 Veränderungen der Bruttoleistungen\n\n1Die KWG, als zur Ausnützung der verliehenen Wasserkräfte Berechtigte, schuldet dem \nKanton Uri und der Korporation Uri als Konzedenten jährlich Wasserzinsen, die sich nach \nder mittleren mechanischen Bruttoleistung bemessen. \n\n2Der Kanton Uri hat Anrecht auf 75 Prozent der verliehenen Bruttoleistung von 37‘757 PS, \ndas heisst auf 28‘317.75 PS, und die Korporation Uri auf 25 Prozent, das heisst auf 9‘439.25 \nPS.\n\n\n\n3Die Gesamteinbusse beträgt 504 PS (371 kW). Die Korporation Uri und der Kanton Uri \neinigten sich auf folgende Aufteilung der Einbusse: Korporation Uri 177 PS (130 kW), Kanton \nUri 327 PS (241 kW).\n\n4Die Anteile des Kantons und der Korporation Uri an der Bruttoleistung verändern sich \naufgrund der verfügten Sanierungsmassnahmen per 1. Oktober 2012 und der Aufteilung \nzwischen dem Kanton  und der Korporation Uri wie folgt:\n\nBruttoleistung\nvor 30. September 2012\n\nBruttoleistung\nab 01. Oktober 2012\n\n[PS] [kW] [PS] [kW]\n\nAnteil Kanton Uri 28‘317.75 20‘828 27‘991 20‘587\n\nAnteil Korporation 9‘439.25 06‘943 9‘263 6‘813\n\nTotal Göscheneralp-Konzession 37‘757 27‘771 37‘254 27‘400\n\nArtikel 4 Schlussverbal\n\nDie Parteien erklären mit ihrer Unterschrift, dass sie mit den Feststellungen dieser \nVereinbarung in allen Punkten einverstanden sind.\n\nAltdorf, XXX\n\nFür den Kanton Uri Für die KWG \n\nMarkus Züst, Baudirektor Remo Infanger Urs Bannwart\n\nFür die Korporation Uri \n\nAlois Arnold, Präsident\n\n\n


LA.2020-0796 II. Interpellationstext

text: \nMichael Arnold \nLandrat CVP \n\nBesslerweg 2 \n6460 Altdorf \n\nInterpellation zur Cyberfitness der Kantonspolizei Uri \n\nAusgangslage und Begründung \n\nDie Tage werden wieder kürzer und wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass vermehrt Einbrüche \n\nauftreten können. Die Verbrechen halten sich aber scheinbar nicht mehr so strikt an das fehlende \n\nTageslicht. Die Kriminalstatistik bringt da etwas Licht ins Dunkel. Im Kanton Uri wie auch im Rest der \n\nSchweiz stellen die Polizeikorps eine Verschiebung der physischen Verbrechen hin zu Verbrechen im \n\nCyberspace fest. Auch im Rechenschaftsbericht über die kantonale Verwaltung und im \n\nRechenschaftsbericht über die Rechtspflege des Kantons Uri in den Jahren 2018 und 2019 werden \n\nvermehrte Fälle von Internetkriminalität erwähnt. \n\nWelche Delikte muss man sich darin vorstellen? Hierzu eine beispielhafte Auswahl: \n\nCyberbullying: Damit ist das Mobbing in den sozialen Medien und virtuellen Räumen gemeint. \n\nSextortion: Erpressung durch Fotos und Videos. Mit dem Androhen der Veröffentlichung von \n\nzweideutigen Bildermaterial, wird Geld erpresst. \n\nVerfängliche Jobangebote. Mit attraktiven Stellenangeboten rekrutieren Kriminelle hauptsächlich im \n\nInternet immer wieder Personen als Finanzagenten/innen, auch «Money Mules» genannt. \n\nPädophilie: Oft im Zusammenhang mit Kinderpornografie, finden Pädophile in der Anonymität des \n\nCyberspaces Ihresgleichen und der Austausch wird begünstigt. \n\nPhising: Gefälschte Nachrichten welche zB über einen Lottogewinn oder verzögerte \n\nPaketzustellungen täuschen und den ahnungslose Benutzer in eine 'Falle' locken. \n\nDatendiebstahl und Erpressung durch Datenverschlüsselung, hier sind im Speziellen Firmen betroffen \n\nUnd diverse weitere. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass die Kreativität und Vielfalt der \n\nmöglichen Bedrohungen in Zukunft noch stark ansteigen wird. \n\n\n\nAntra \n\nGestützt auf Art. 127 ff. der Geschäftsordnung des Urner Landrats ersuche ich den Regierungsrat auch \n\nim Namen des Mitunterzeichners Ruedi Wyrsch {Flüelen), die folgenden Fragen zu beantworten: \n\n1. Was sagt die Urner Kriminalstatistik aus, zur Abnahme der physischen Verbrechen und der \n\nZunahme der 'Cyberverbrechen'? Können die verschiedenen Verbrechen in Zahlen genannt \n\nwerden resp wie sind die Verbrechen anteilsmässig verteilt. \n\n2. Mit einem wie grossen Graubereich, sogenannten nicht gemeldeter Fälle, in der \n\nInternetkriminalität muss gerechnet werden? \n\n3. Ist das Korps sensibilisiert auf heikle und persönliche Fälle einzugehen? \n\n4. Ist das Know How bei der Bekämpfung von Cyberverbrechen genügend vorhanden oder gibt \n\nes einen Bedarf an Ausbildung innerhalb des bestehenden Korps resp. müsste über eine \n\nAufstockung des Stellenetats diskutiert werden? \n\n5. Da der Datenschutz und auch die globale Verteilung der Betrüger eine Strafverfolgung \n\nerschweren, muss viel in die Prävention investiert werden, damit es möglichst wenige \n\nBetroffene gibt. Sind im Kanton Uri dazu genügend Ressourcen vorhanden? \n\n6. Bestehen Kooperationen mit anderen Zentralschweizer Korps? Gibt es allenfalls ein \n\nKompetenzzentrum für entsprechende Anfragen {Prävention und Bekämpfung) oder regionale \n\nzusammenarbeiten? \n\n7. Wie können betroffene Unternehmen und Private im Bereich Cyber-Crime mit Unterstützung \n\nseitens der Polizei rechnen? \n\nDem Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt. \n\nAltdorf, 11. November 2020 \n\nErstunterzeichner Zweitunterzeichner \n\n/ . \nMichael Arnold, CVP Altdorf \n\n2cf~-\nRuedi Wyrsch, CVP Flüelen \n\n\n


text: \nSozialdemokratische Partei \nKanton Uri \n\nBehördliche Kontrolle der Sachkundeausweise in Theorie und Praxis für \nHundehalterinnen und Hundehalter \n\nParlamentarische Empfehlung gemäss Artikel 123 der GO des Urner Landrates \n\nHerr Präsident, meine Damen und Herren \n\nPersonen, die einen Hund erwerben wollen, müssen vor dem Erwerb einen Sachkundenachweis über ihre Kennt•\nnisse betreffend die Haltung von Hunden und den Umgang mit ihnen erbringen, sofern sie nicht nachweislich schon \neinen Hund gehalten haben. Innerhalb eines Jahres nach Erwerb eines Hundes hat die für die Betreuung verant•\nwortliche Person den Sachkundenachweis zu erbringen, dass der Hund in Alltagssituationen kontrolliert geführt \nwerden kann. Davon ausgenommen sind Personen mit einer Befähigung als: \n\na. AUsbilderin oder Ausbilder für Hundehalterinnen und Hundehalter nach Artikel 203 der TSchV; \nb. Spezialistin oder Spezialist zur Abklärung von Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden. 1 \n\nTierärztinnen und Tierärzte, Ärztinnen und Ärzte, Tierheimverantwortliche, Hundeausbilderinnen und Hundeausbil•\nder sowie Zollorgane sind verpflichtet, der zuständigen kantonalen Stelle Vorfälle zu melden, bei denen ein Hund: \n\na. Menschen oder Tiere erheblich verletzt hat; oder \nb. ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigt. \n\nDie Kantone können die Meldepflicht auf weitere Personenkreise ausdehnen. 2 \n\nDie zuständige kantonale Stelle überprüft nach Eingang einer Meldung den Sachverhalt. Dazu kann sie Sachver•\nständige beiziehen. Ergibt die Überprüfung, dass ein Hund eine Verhaltensauffälligkeit, insbesondere ein übermäs•\nsiges Aggressionsverhalten, zeigt, so ordnet die zuständige kantonale Stelle die erforderlichen Massnahmen an.3 \n\nDie kantonale Behörde kann Hundehalterinnen und Hundehalter dazu verpflichten, Hundeerziehungskurse zu be•\nsuchen oder die erworbenen Fähigkeiten überprüfen zu lassen wenn sie Mängel im Umgang mit Hunden festge•\nstellt hat.4 \n\nDer Regierungsrat bezeichnet die Datenbank, in der Hunde registriert werden müssen. Die Kantonstierärztin oder \nder Kantonstierarzt vollzieht die Vorschriften über die Registrierung und Kennzeichnung der Hunde. Die Gemein•\nden und die Kantonspolizei erhalten Zugriff auf die Datenbank. Sie überprüfen, ob die auf dem Gemeindegebiet \ngehaltenen Hunde gekennzeichnet und registriert sind und melden nicht registrierte Hunde oder ausstehende Mu•\ntationen der Kantonstierärztin oder dem Kantonstierarzt. 5 \n\nDer Regierungsrat bestimmt die Massnahmen, die bei verhaltensauffälligen Hunden zu ergreifen sind. Er kann \nnamentlich verbieten, Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial zu erwerben, zu halten oder zu züchten. Die \nMassnahmen richten sich nach dem Gefährdungspotenzial der betroffenen Hunde.6 \n\nDie Kantonstierärztin oder der Kantonstierarzt ist die kantonale Fachstelle nach Artikel 33 TSchG. Die Fachstelle \nstellt den Vollzug der Tierschutzgesetzgebung und der gestützt darauf erlassenen Vorschriften sicher.7 \n\nDie zuständige Behörde kann das Halten oder die Zucht von Tieren, den Handel oder die berufsmässige Beschäfti•\ngung mit Tieren auf bestimmte oder unbestimmte Zeit Personen verbieten: \n\na. die wegen wiederholter oder schwerer Zuwiderhandlung gegen Vorschriften dieses Gesetzes und seiner Ausfüh•\nrungserlasse oder gegen Verfügungen bestraft worden sind; \nb. die aus anderen Gründen unfähig sind, Tiere zu halten oder zu züchten. 8 \n\n1 Art. 68, TSchV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n2 Art. 78, TSchV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n3 Art. 79, TSchV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n4 Art. 191, Absatz 2, TschV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n5 Art. 18, Veterinärverordnung Uri vom 21. Mai 2012 (Stand am 1. November 2012) \n6 Art. 26, Absatz 1, Veterinärverordnung Uri vom 21. Mai 2012 (Stand am 1. November 2012) \n7 Art. 27, Veterinärverordnung Uri vom 21. Mai 2012 (Stand am 1. November 2012) \n8 Art. 23, Absatz 1, TSchG vom 16. Dezember 2005 (Stand am 1. Januar 2014) \n\n\n\nGestützt auf Artikel 123 der Geschäftsordnung des Urner Landrates wird dem Regierungsrat empfohlen, \nfolgende Massnahme umzusetzen: \n\nDer Regierungsrat sorgt (gegebenenfalls mit der Anpassung eines Reglements, einer Verordnung oder \neines Gesetzes) dafür, dass eine öffentliche Behörde auf kommunaler oder kantonaler Ebene routinemäs-\n\n. sig überprüft, ob jede Hundehalterin oder jeder Hundehalter einen theoretischen Hundekurs (theoretischer \nSachkundenachweis) absolviert hat (vorbehalten bleiben die Ausnahmebestimmungen im Artikel 222, Ab•\nsatz 4 der TSchV vom 23. April 2008, Stand am 1. Januar 2014) und jeder neue Hund die praktische Hunde•\nprüfung (praktischer Sachkundenachweis) absolvierte. \n\nBegründung: \n\nMir wurde mündlich von einer Mitarbeiterin einer Gemeinde mitgeteilt, dass die Kleinheit des Kantons gelegentlich \ndazu führe, dass zuständige Personen auf kommunaler oder kantonaler Ebene von einer Bürgerin oder einem \nBürger informiert werden, falls eine Hundehalterin oder ein Hundehalter mit seinem neuen Hund nicht die obligato•\nrische Hundeschule absolvierte . \n\nVorbeugen ist besser als heilen . Prävention ist besser als Schäden reparieren. Diese Prinzipien sind allgemein \nbekannt und haben sich bewährt. Art. 68 der TSchV sagt klar: Personen , die einen Hund erwerben wollen, müssen \nvor dem Erwerb einen Sachkundenachweis über ihre Kenntnisse betreffend die Haltung von Hunden und den Um•\ngang mit ihnen erbringen.1 In Gesprächen mit Vertretern aus Gemeinden und Kantonalen Behörden musste ich in \nErfahrung bringen, dass keine öffentliche Amtsstelle routinemässig überprüft, ob eine Person die theoretische Hun•\ndehalterprüfung ablegte und mit jedem neuen Hund die Hundeschule besucht. \n\nIch bin überzeugt, dass bei der Einführungsphase solch einer routinemässigen Überprüfung die eine oder andere \nPerson, welche bisher die praktische Hundeschule umgangen hat, entdeckt wird . Diese Kontrollen werden wahr•\nscheinlich zu weniger Bissvorfällen führen. Bestimmt aber reduzieren diese Überprüfungen Vorbehalte sowie Ängs•\nte gegenüber Hunden. Auch lässt sich leichter überprüfen, ob eine Hundehalterin oder ein Hundehalter als Person \ngemäss Artikel 23 des TSchG fähig ist, einen Hund zu führen . \n\nIch danke dem Regierungsrat auch im Namen meines Zweitunterzeichners für eine baldige Beantwortung der par•\nlamentarischen Empfehlung. \n\nSchattdorf, 25 .03.2014 \n\nE~? \nAlex lnderkum, Landrat SP/Grüne-Fraktion \n\n1 Art. 68, TSchV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n2 Art. 78, TSchV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n3 Art. 79, TSchV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n\nZweitunterzeichner: \n\nChristoph Schillig, Landrat SP/Grüne-Fraktion \n\n' Art. 191, Absatz 2, TschV vom 23. April 2008 (Stand am 1. Januar 2014) \n5 Art. 18, Veterinärverordnung Uri vom 21 . Mai 2012 (Stand am 1. November 2012) \n6 Art. 26, Absatz 1, Veterinärverordnung Uri vom 21 . Mai 2012 (Stand am 1. November 201 2) \n7 Art. 27, Veterinärverordnung Uri vom 21 . Mai 2012 (Stand am 1. November 2012) \n8 Art. 23, Absatz 1, TSchG vom 16. Dezember 2005 (Stand am 1. Januar 2014) \n\n\n


II. Antwort des Regierungsrats

text: \n11. Dezember 2012\n\nNr. 2012-710 R-151-10 Kleine Anfrage Frieda Steffen, Andermatt, zum Musikschul-\nUnterricht in den Gemeinden des Kantons Uri; Antwort des Regierungsrats\n\nAm 30. Oktober 2012 hat Landrätin Frieda Steffen, Andermatt, eine Kleine Anfrage zum \nMusikschul-Unterricht in den Gemeinden des Kantons Uri eingereicht. Landrätin Frieda \nSteffen stellt dem Regierungsrat fünf Fragen. \n\n1. Wer bestimmt, welche Instrumente in welchen Gemeinden angeboten und \nunterrichtet werden?\n\nDie Musikschule Uri bestimmt, welche Instrumente in welchen Gemeinden angeboten und \nunterrichtet werden. Grundsätzlich wird jedes Instrument in jeder Gemeinde unterrichtet, \nsoweit das "sinnvoll und wirtschaftlich tragbar ist" (Leistungsvereinbarung vom 22. Januar \n2008). In Zweifelsfällen entscheidet die Leitung der Musikschule Uri. \n\n2. Braucht es Mindestschülerzahlen, damit ein Instrument in einer Gemeinde \nangeboten wird? Wenn ja, wie hoch sind diese?\n\nIn der Regel braucht es mindestens drei Schülerinnen und Schüler in einer Gemeinde, die \ndas gleiche Instrument spielen. Für die Schülerinnen und Schüler der Kantonalen \nMittelschule Uri wird der Unterricht in der Regel nicht in den Gemeinden, sondern in den \nRäumen der Kantonalen Mittelschule erteilt.\n\n3. Wer entscheidet, ob ein Angebot (Instrument) zentral oder dezentral in allen \nGemeinden unterrichtet wird? Warum ist es möglich, dass sehr kurzfristig auf das \nUnterrichten eines Instruments verzichtet wird?\n\nDer Entscheid liegt bei der Musikschule Uri. Wie bereits bei Frage 1 erwähnt, wird bei \n\n\n\n2\n\ngenügender Zahl von Schülerinnen und Schülern jedes Instrument in der Gemeinde \nangeboten. Einschränkend wirkt, dass die Gemeinden die nötige Infrastruktur für den \nUnterricht bereitstellen müssen. Bei gewissen Instrumenten (z. B. Schlagzeug, elektronische \nInstrumente) ist es zweckmässiger, wenn der Unterricht zentral angeboten wird. Weiter \ngelingt es nicht immer einen passenden Termin zu finden. Gerade bei Lehrpersonen, die in \nvielen Gemeinden unterrichten, ist dies nicht immer möglich. \n\nWeiter kann es vorkommen, dass eine Lehrperson, die Schülerinnen und Schüler aus der \nGemeinde X unterrichtet, bei Neuanmeldungen im kommenden Schuljahr keine freien Plätze \nmehr hat. Ebenso ist es möglich, dass bei verspäteten Anmeldungen die Kapazität der in der \nGemeinde unterrichtenden Lehrperson schon ausgeschöpft ist. Auch ist es schon \nvorgekommen, dass bei Anmeldeschluss für eine Gemeinde genügend Anmeldungen \nvorlagen, dass aber dann einzelne Anmeldungen nachträglich wieder zurückgezogen \nwurden. In Einzelfällen nehmen zudem Eltern lieber den weiteren Anreiseweg in Kauf, als ihr \nKind zu der in der Gemeinde unterrichtenden Lehrperson zu schicken.\n\n4. Gibt es eine Statistik, in welcher Gemeinde wie viele Instrumente und \nMusikschülerinnen und -schüler unterrichtet werden?\n\nJa, es gibt eine Statistik. Im Schuljahr 2012/2013 ergibt sich folgendes Bild:\n\nGemeinde Anzahl \nIntrumente\n\nAnzahl \nSchüler/innen\n\nAnzahl Schüler \n/innen mit Unterr.\n\nTotal\n\nin der \nGemeinde\n\nUnterricht in der \nGemeinde\n\nan KMSU an Kreis-\nschule\n\nin einer anderen \nGemeinde\n\nSchüler/ \ninnen\n\nAltdorf 21 348 348\nAndermatt 6 34 6 4 44\nAttinghausen 5 34 5 21 60\nBauen 0 1 2 1 4\nBürglen 7 108 18 67 193\nErstfeld 11 68 5 14 87\nFlüelen 8 46 8 11 65\nGöschenen 1 3 1 2 6\nGurtnellen 2 2 1 3 7 13\nHospental 0 1 2 3\nIsenthal 5 20 2 5 6 33\nSchattdorf 9 126 2 40 168\nSeedorf 9 54 2 26 82\nSilenen 6 41 7 11 59\nSisikon 3 6 1 7\nSpiringen 4 26 9 35\nUnterschächen 2 11 4 12 27\nWassen 1 4 1 4 9\nTotal 21 931 62 12 238 1243\n\nAnzahl \nSchüler/innen\n\n\n\n3\n\n5. Wie sind die Anstellungsanforderungen und -bedingungen für die Musikschul-\nLehrpersonen? Wie weit werden die Spesen sowie die Zeit der Anreise für das \nUnterrichten in den einzelnen Gemeinden entschädigt?\n\nAn der Musikschule Uri werden Lehrpersonen angestellt, die über einen Hochschulabschluss \nin ihrem Unterrichtsfach verfügen oder die auf dem Weg dazu sind, diesen zu erwerben. In \nAusnahmefällen können auch Lehrpersonen ohne Hochschulabschluss angestellt werden. \nFür Grundschullehrpersonen genügt ein Diplom der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft \nfür Jugendmusik. \n\nDie Musiklehrpersonen erhalten auf der Basis ½-Tax-Abo die Reisespesen ab Altdorf \nvergütet. Die aufgewendete Reisezeit wird nicht entschädigt.\n\nMitteilung an Mitglieder des Landrats (mit Text der Kleinen Anfrage); Mitglieder des \nRegierungsrats; Rathauspresse; Standeskanzlei; Direktionssekretariat Bildungs- und \nKulturdirektion und Bildungs- und Kulturdirektion.\n\nIm Auftrag des Regierungsrats\nStandeskanzlei Uri\nDer Kanzleidirektor\n\n\n


name: LA.2014-0933 II. Text der Parlamentarischen Empfehlung

text: \n\n\n\n


name: LA.2015-0299 I. Bericht Staatspolitische Kommission

text: \n\n\n\n\n\n\n\n


name: LA.2015-0663 III. Beilage 2 zu Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \n�\n\n�������\tA�BC�D���E��CF���\t�EA������\tA�BC�\n\n \n\n���������\tABCDECA�F���CA������F���CDECA�D���F���CFEA����AD���B���AD��\n\n������������������������ ! "��#�$%�&�\n\n�\n\n�\n\n���F�CD���CF�\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�#�$%�&��"�'"('�"�)�\n\n \n\nBeilage 2\n\n\n\n\n\n0m 105 20\n\n15009 210 Erdgeschoss\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n30.80\n\n2\n0\n\n.2\n7\n\nSaal\n\nBF:276.10 m2\n\nAusgabe\n\nBF:15.05 m2\n\nAnlieferung\n\nBF:9.00 m2\n\nLager\n\nBF:32.50 m2\n\nFF: 1.65 m2\n\nErschliessung\n\nBF:56.20 m2\n\nWC Herren\n\nBF:16.10 m2\n\nWindfang\n\nBF:12.55 m2\n\nWC Damen\n\nBF:16.40 m2\n\nTechnik/ Putzraum Hauswart\n\nBF:38.75 m2\n\nHalle\n\nBF:75.00 m2\n\nWC IV\n\nBF:3.50 m2\n\nGed\n\nBF:\n\nLift\n\nBF:2.85 m2\n\nTreppenhaus\n\nBF:24.45 m2\n\n\n\n0m 105 20\n\n15009 210b Erdgeschoss var. 0 -02 Saal Pausenbestuhlung\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n30.80\n\n2\n0\n\n.2\n7\n\nSaal\n\nBF:276.10 m2\n\nAusgabe\n\nBF:15.05 m2\n\nAnlieferung\n\nBF:9.00 m2\n\nLager\n\nBF:32.50 m2\n\nFF: 1.65 m2\n\nErschliessung\n\nBF:56.20 m2\n\nWC Herren\n\nBF:16.10 m2\n\nWindfang\n\nBF:12.55 m2\n\nWC Damen\n\nBF:16.40 m2\n\nTechnik/ Putzraum Hauswart\n\nBF:38.75 m2\n\nHalle\n\nBF:75.00 m2\n\nWC IV\n\nBF:3.50 m2\n\nGed\n\nBF:\n\nLift\n\nBF:2.85 m2\n\nTreppenhaus\n\nBF:24.45 m2\n\n\n\n\n\n\n\n0m 105 20\n\n15009 214 Querschnitt\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\nEG +/- 0.00\n\n1.OG + 5.06\n\n2.OG + 8.73\n\nOK Dachrand + 12.88\nGefälle 1.5 % Gefälle 1.5 %\n\n6\n3\n\n5\n4\n\n.4\n4\n\n5\n6\n\n1\n5\n\n3\n.0\n\n5\n5\n\n6\n1\n\n5\n3\n\n.0\n5\n\n5\n\n\n\n15009 215 Längsschnitt\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n4\n.4\n\n4\n5\n\n6\n1\n\n5\n3\n\n.0\n5\n\n5\n6\n\n1\n5\n\n3\n.0\n\n5\n5\n\nOK Dachrand +12.88\n\nEG +/- 0.00\n\n1.OG + 5.06\n\n2. OG + 8.715\n\n\n\n15009 219 Südostfassade\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n0m 105 20\n\n\n\n15009 218 Nordostfassade\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n0m 105 20\n\n\n\n15009 217 Nordwestfassade\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n0m 105 20\n\n\n\n15009 216 Südwestfassade\n\n15009-BWZ - Umbau und Erweiterung Berufs-u.\n\nWeiterbildungszentrum Uri, Attinghauserstrasse 12, 6460 Altdorf\n\n0m 105 20\n\n\n\n0\nm\n\n1\n0\n\n5\n2\n\n0\n\n1\n5\n0\n0\n9\n-2\n\n1\n1\n-A\n\n4\n A\n\nltb\na\nu\n\n E\nrd\n\ng\ne\ns\nc\nh\n\no\ns\ns\n\n1\n5\n\n0\n0\n\n9\n-B\n\nW\nZ\n\n - U\nm\n\nb\na\nu\n u\n\nn\nd\n\n E\nrw\n\ne\nite\n\nru\nn\ng\n\n B\ne\nru\n\nfs\n-u\n\n.\n\nW\ne\nite\n\nrb\nild\n\nu\nn\ng\n\ns\nze\n\nn\ntru\n\nm\n U\n\nri, A\nttin\n\ng\nh\na\nu\ns\ne\nrs\n\ntra\ns\ns\ne\n 1\n\n2\n, 6\n\n4\n6\n\n0\n A\n\nltd\no\nrf\n\n1\n1\n.8\n\n6\n5\n\n1.15\n\nAutomobil - Mechatroniker\nBF 431m2\n\n10 9 8 7 6 5 4 3 2 1\n\n7654321\n\n10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 259 268\n\nA\n\nB\n\nCC\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\nE\n\nF\n\nG\n\nH\n\nI\n\nJ\n\nK\n\nL\n\nM\n\nN\n\nO\n\nP\n\nQ\n\nR\n\nS\n\nV\n\nU\n\nT\n\n19 18 17 16 15 14 13 12 11\n\nErneuerung mit Schallschutz Erneuerung mit Schallschutz\n\nW\nä\n\nrm\ne\n\nd\nä\n\nm\nm\n\nu\nn\n\ng\n N\n\no\nrd\n\ns\ne\n\nit\nig\n\nNeu Boden\n\nmobile Wand\n\nile Wand\n\nT\nh\ne\n\nk\ne\n\ndarum Plan so langsam\n\n127\n\nBüro\n\nBF: 7.76 m²\n\n126\n\nBüro\n\nBF: 8.29 m²\n\n125\n\nSchreiner\n\nBF: 113.00 m²\n\n128\n\nElektriker\n\nBF: 111.65 m²129\n\nMat. Raum\n\nBF: 49.19 m²\n\n130\n\nMat. Raum\n\nBF: 31.62 m²\n\n131\n\nMechaniker\n\nBF: 100.89 m²\n\n134\n\nMat. Raum\n\nBF: 23.16 m²\n\n132\n\nAusstellung\n\nBF: 8.31 m²\n\n133\n\nBüro\n\nBF: 8.19 m²\n\n122\n\nSilo\n\nBF: 7.08 m²\n\n123\n\nMat. Raum Schreiner\n\nBF: 49.0 m²\n\n124\n\nSchreiner\n\nBF: 103.7 m²\n\n136\n\nAutomechaniker\n\nBF: 146.3 m²\n\n137\n\nMat. Raum\n\nBF: 52.3 m²\n\n135\n\nMetallbauschlosser\n\nBF: 157.98 m²\n\nWM\n\n152\nBF: 22.31 m²\n\n151\n\nWindfang\n\nBF: 5.52 m²\n\n155\n\nVorbereitung\n\nBF: 29.52 m²\n\n154\n\nVorraum\n\nBF: 4.20 m²\n\n156\n\nServerraum\n\nBF: 6.51 m²\n\n157\n\nServerraum\n\nBF: 5.46 m²\n\n158\n\nRes. Material\n\nBF: 29.52 m²\n\n161\n\nGruppenraum\n\nBF: 39.87 m²\n\n162\n\nBVS\n\nBF: 99.17 m²\n\n166\n\nWC - Damen\n\nBF: 9.90 m²\n\n165\n\nPutzraum\n\nBF: 7.16 m²\n\n167\n\nWC - Herren\n\nBF: 11.84 m²\n\n153\n\nGang\n\nBF: 47.50 m²\n\n168\n\nMopedraum\n\nBF: 170.60 m²\n\n169\n\nHeizung\n\nBF: 50.06 m²\n\n170\n\nWK\n\nBF: 27.38 m²\n\n171\n\nAufenthaltsraum\n\nBF: 19.59 m²\n\n174\n\nAbwartsbüro\n\nBF: 13.77 m²\n\n173\n\nKeller\n\nBF: 12.19 m²\n\n175\n\nGeräte +\n\nGarage\n\nBF: 42.65 m²\n\n+0.36 +0.65+1.16 +0.65+1.16\n\nBF:\n4.38 m²\n\nBF:\n4.73 m²\n\nGed. Pausenhalle\n\nLift\n\nGarderobe\n\n101\n\nWindfang\n\nBF: 26.13 m²\n\n107\n\nVorbereitung\n\nBF: 20.86 m²\n\n108\n\nFage\n\nBF: 82.10 m²\n\n109\n\nInformatik\n\nBF: 33.75 m²\n\n112\n\nVeloraum\n\nBF: 59.02 m²\n\n111\n\nWindfang /\n\nSchleuse\n\nBF: 10.93 m²\n\n121\n\nWC IV\n\nBF: 3.36 m²\n\n120\n\nSanität\n\nBF: 8.83 m²\n\n119\n\nPutzraum\n\nBF: 6.47 m²\n\n118\n\nWC D.\n\nBF: 7.22 m²\n\n117 Tel.\nBF: 1.42 m²\n\n116\n\nWC H.\n\nBF: 17.15 m²\n\n115\n\nGarderobe\n\nBF: 32.20 m²\n\n114\n\nGarderobe\n\nBF: 27.91 m²\n\nBF: 20.81 m²\n\n113\n\nGang\n\nBF: 142.08 m²\n\n113 A\n\nGang\n\nBF: 141.92 m²\n\n+/-0.00\n\n+/-0.00 +1.85\n\n+/-0.00 +1.85\n\nInformatik\nBF:85.10 m2\n\nVorbereitung\nBF:20.85 m2\n\nInformatik\nBF:66.90 m2\n\nLernbereich/ Aufenthalt\nBF:70.75 m2\n\nBibliothek\nBF:48.35 m2\n\nAusgabe\nBF:11.40 m2\n\nGang\nBF:183.55 m2\n\nGruppenraum\nBF:39.85 m2\n\nDetailhandel\nBF:92.10 m2\n\nInformatik Indiv.\nBF:34.45 m2\n\n\n\n0\nm\n\n1\n0\n\n5\n2\n\n0\n\n1\n5\n0\n0\n9\n-2\n\n1\n2\n-A\n\n4\n A\n\nltb\na\nu\n\n 1\n. O\n\nb\ne\nrg\n\ne\ns\nc\nh\n\no\ns\ns\n\n1\n5\n\n0\n0\n\n9\n-B\n\nW\nZ\n\n - U\nm\n\nb\na\nu\n u\n\nn\nd\n\n E\nrw\n\ne\nite\n\nru\nn\ng\n\n B\ne\nru\n\nfs\n-u\n\n.\n\nW\ne\nite\n\nrb\nild\n\nu\nn\ng\n\ns\nze\n\nn\ntru\n\nm\n U\n\nri, A\nttin\n\ng\nh\na\nu\ns\ne\nrs\n\ntra\ns\ns\ne\n 1\n\n2\n, 6\n\n4\n6\n\n0\n A\n\nltd\no\nrf\n\n7654321\n\nHaupteingang\n\n+4.05\n\nKopierraum\n\nBF: 6.76 m²\n\n273\n\nBüro\n\nBF: 13.79 m²\n\n274\n\nBüro\n\nBF: 18.41 m²\n\n276\n\nBüro\n\nBF: 11.07 m²\n\n275\n\nBüro\n\nBF: 14.89 m²\n\n277\n\nBüro\n\nBF: 12.08 m²\n\nEntrée\n\nBF: 27.54 m²\n\n268\n\nSekretariat Schule\n\nBF: 39.39 m²\n\n267\n\nSekretariat Weiterbildung\n\nBF: 47.11 m²\n\n253\n\nInformatik\n\nBF: 60.51 m²\n\n254\n\nBF: 58.99 m²\n\n255\n\nBF: 58.99 m²\n\n256\n\nGruppenraum\n\nBF: 39.66 m²\n\n257\n\nBF: 58.99 m²\n\n258\n\nVorbereitung\n\nBF: 38.90 m²\n\n259\n\nWC - D.\n\nBF: 9.90 m²\n\n262\n\nWC - H.\n\nBF: 11.84 m²\n\nBF:\n\n4.38 m²\n261\n\nWC\n\nBF: 2.90 m²\n\n260\n\nPutzr.\n\nBF: 3.69 m²\n\nBF:\n\n5.05 m²\n\n263\n\nEingangshalle\n\nBF: 110.32 m²\n\n252 Mediamatiker\n\nBF: 11.75 m²\n\n265\n\nVorbereitung\n\nBF: 6.57 m²\n\nWC\n\nBF:\n\n1.90 m²\n\n271\n\nArchiv\n\nBF: 4.09. m²\n\n364\n\nBF: 22.57 m²\n\n251\n\nGang\n\nBF: 96.51 m²\n\n10 11 13 14 16 18 19 21 22 24 259 268\n\nA\n\nB\n\nC\n\n12 15 17 20 23\n\nTreppe\n\nTreppe\n\n+5.91+4.05\n\n+4.05 +5.91\n\n209\n\nMat. Vorber. - R.\n\nBF: 31.94 m²\n210\n\nBK - Schreiner\n\nBF: 82.98 m²\n\n211\n\nMat. - Vorber. - R\n\nBF: 18.45 m²\n\n202\n\nTeam-Zimmer\n\nBF: 89.20 m²\n\n205\n\nVorbereitung\n\nBF: 34.44 m²\n\n206\n\nBF: 67.14 m²\n\n207\n\nVorbereitung\n\nBF: 20.49 m²\n\n208\n\nBK - Elektriker\n\nBF: 84.83 m²\n\n213\n\nWC - Damen\n\nBF: 8.80 m²\n\n214\n\nWC - Herren\n\nBF: 13.80 m²\n\n212\n\nWC IV.\n\nBF: 3.20 m²\n\n216\n\nVorbereitung\n\nBF: 21.87 m²\n\n218\n\nVorbereitung\n\nBF: 7.99 m²\n\n217\n\nVorbereitung\n\nBF: 22.62 m²\n\n219\n\nKopierraum\n\nVorbereitung\n\nBF: 35.90 m²\n\nLift\n\nBF: 3.71 m²\n\nGang\n\nBF: 63.09 m²\n\n215\n\nBK - Bekleidungsgestaltung /\n\nMetallbauschlosser\n\nBF: 85.84 m²\n\n19 18 17 16 1415 13 12 11\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\nE\n\nF\n\nG\n\nH\n\nI\n\nJ\n\nK\n\nL\n\nM\n\nN\n\nO\n\nP\n\nQ\n\nR\n\nS\n\nT\n\nU\n\nV\n\n201\n\nGang\n\nBF: 143.10 m²\n\nW\nä\n\nrm\ne\n\nd\nä\n\nm\nm\n\nu\nn\n\ng\n N\n\no\nrd\n\ns\ne\n\nit\nig\n\nErneuerung mit Schallschutz\n\nErneuerung mit Schallschutz Erneuerung mit SchallschutzErneuerung mit SchallschutzErneuerung mit Schallschutz\n\nErneuerung mit Schallschutz\n\nGang\nBF:63.10 m2\n\nGruppenraum\nBF:38.80 m2\n\nGruppenraum\nBF:58.65 m2\n\nGang\nBF:143.50 m2\n\n\n\n0\nm\n\n1\n0\n\n5\n2\n\n0\n\n1\n5\n0\n0\n9\n-2\n\n1\n3\n-A\n\n4\n A\n\nltb\na\nu\n\n 2\n. O\n\nb\ne\nrg\n\ne\ns\nc\nh\n\no\ns\ns\n\n1\n5\n\n0\n0\n\n9\n-B\n\nW\nZ\n\n - U\nm\n\nb\na\nu\n u\n\nn\nd\n\n E\nrw\n\ne\nite\n\nru\nn\ng\n\n B\ne\nru\n\nfs\n-u\n\n.\n\nW\ne\nite\n\nrb\nild\n\nu\nn\ng\n\ns\nze\n\nn\ntru\n\nm\n U\n\nri, A\nttin\n\ng\nh\na\nu\ns\ne\nrs\n\ntra\ns\ns\ne\n 1\n\n2\n, 6\n\n4\n6\n\n0\n A\n\nltd\no\nrf\n\n47\n\nVorraum Material\nBF: 11.53 m²Halle\n\nBF: 25.86 m²\n\n351\n\nGang\n\nBF: 111.36 m²\n\n352\n\nMat.\n\nBF: 11.90 m²\n\n353\nBF: 82.91 m²\n\n354\n\nInformatik\n\nBF: 99.17 m²\n\n355\n\nVorbereitung\n\nBF: 39.87 m²\n\n356\nBF: 99.17 m²\n\n358\n\nWC - D.\n\nBF: 9.90 m²\n\n359\n\nPutzr.\n\nBF: 3.70 m²\n\n360\nBF: 2.90 m²\n\nBF:\n5.05 m²\n\nBF:\n4.38 m²\n\n361\n\nWC -  H.\n\nBF: 11.84 m²\n\n362\n\nInformatik\n\nBF: 48.61 m²\n\n363\nBF: 86.32 m²\n\n364\n\nMat.\n\nBF: 18.23 m²\n\nLuftraum\nBF: 35.66 m²\n\nTreppe\n\nLift\nBF: 3.71 m²\n\n301\n\nGang\n\nBF: 143.25 m²\n\n319 Vorbereitung\nBF: 12.18 m²\n\n318\n\nBK. Coiffeur\n\nBF: 54.98 m²\n\n317\n\nVorbereitung\n\nBF: 21.50 m²\n\n316\n\nBK. Polymech.\n\nBF: 83.96 m²\n\n315\n\nWC - IV.\n\nBF: 3.21 m²\n\n314\n\nWC Herren\n\nBF: 13.80 m²\n\n313\n\nWC Damen\n\nBF: 8.00 m²\n\n302\nBF: 61.81 m²\n\n303\nBF: 61.58 m²\n\n304\n\nVorbereitung\n\nBF: 25.86 m²\n\n305\nBF: 62.03 m²\n\n312\n\nVorbereitung\n\nBF: 18.21 m²\n\n311\n\nBK Automechaniker\n\nBF: 82.98 m²\n\n306\n\nGarderobe BG\n\nBF: 10.86 m²\n\nGang\nBF: 4.91 m²\n\n308\n\nBüro Atelier für BG\n\nBF: 29.41 m²\n\n309\n\nAtelier\n\nBekleidungsgestaltung\n\nBF: 77.22 m²\n\n+5.91\n+7.60\n\n+7.60\n\n+7.45\n\n+5.91\n\nTreppe\n\n+7.45\n\nErneuerung mit Schallschutz Erneuerung mit Schallschutz Erneuerung mit Schallschutz\n\nGang\nBF:143.50 m2\n\nGang\nBF:29.05 m2\n\nGruppenraum\nBF:38.80 m2\n\nGruppenraum\nBF:50.85 m2\n\n\n\t15009 209 Situation \n\t15009 210 Erdgeschoss\n\t15009 210b Erdgeschoss var. 0 -02 Saal Pausenbestuhlung\n\t15009 211 1. Obergeschoss\n\t15009 213 2. Obergeschoss\n\t15009 214 Querschnitt\n\t15009 215 Längsschnitt\n\t15009 219 Südostfassade\n\t15009 218 Nordostfassade\n\t15009 217 Nordwestfassade\n\t15009 216 Südwestfassade\n\t15009-211-A4 Altbau Erdgeschoss\n\t15009-212-A4 Altbau 1. Obergeschoss\n\t15009-213-A4 Altbau 2. Obergeschoss\n\n\n\n