Entwurf Revision Energieverordnung

text: \nBeilage Vernehmlassung EnerG  1 E730.010 \n\n \n\nAI 013.25-27.47-275342  1-17 \n\nGrossratsbeschluss zur \n\nRevision der Verordnung zum Energiegesetz (EnerV) \n\nvom \n\nDer Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh., \n\nin Revision der Energieverordnung vom 24. Juni 2001 (EnerV), \n\nbeschliesst: \n\nI. \n\nArt. 3 lautet neu:  \n\nDie gemäss dieser Verordnung notwendigen Massnahmen sind nach dem Stand der \n\nTechnik zu planen und auszuführen. Soweit Gesetz und Verordnung nichts anderes \n\nbestimmen, gelten als Stand der Technik die Anforderungen und Rechenmethoden \n\nder geltenden Normen, Merkblätter, Vollzugshilfen und Empfehlungen der Fachorga-\n\nnisationen und der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren oder der Energiefachstel-\n\nlenkonferenz.  \n\nII. \n\nArt. 5 lautet neu: \n\n1Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden richtet sich - ausser bei \n\nKühlräumen, Gewächshäusern und Traglufthallen - nach den Absätzen 2 bis 4. \n\n2Für den Nachweis eines ausreichenden Wärmeschutzes gilt die aktuelle Norm SIA \n\n380/1 „Thermische Energie im Hochbau“ mit folgenden Einschränkungen:  \n\na. Einhaltung von Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen Teile \n\nder Gebäudehülle: für Neubauten und für neue Bauteile bei Umbauten und Um-\n\nnutzungen gelten die Anforderungen gemäss Anhang 1; für alle vom Umbau oder \n\nvon der Umnutzung betroffenen Bauteile gelten die Anforderungen gemäss An-\n\nhang 2; \n\nb. Einhaltung einer Systemanforderung in Form eines spezifischen Heizwärmebe-\n\ndarfs und einer spezifischen Heizleistung: die Berechnung des Grenzwerts für \n\ndie Systemanforderung und die spezifische Heizleistung erfolgt mit den Werten \n\ngemäss Anhang 3.  \n\n3Beim Systemnachweis sind die Daten der Klimastation St.Gallen zu verwenden. Auf \n\neine Klimakorrektur der Grenzwerte bei den Einzelanforderungen wird verzichtet. \n\nBeim Systemnachweis gilt der mit den Werten von Anhang 3 errechnete Grenzwert \n\nQh,li für eine Jahresmitteltemperatur von 8.5 °C. Er wird um 8% pro K höhere oder \n\ntiefere Jahresmitteltemperatur der Klimastation reduziert oder erhöht. Die Anpassung \n\nStand der Tech-\n\nnik \n\nNachweispflicht \n\nfür den  \n\nwinterlichen Wär-\n\nmeschutz \n\n\n\nE730.010 2  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\ndes Grenzwerts P erfolgt entsprechend der Abweichung der Auslegungstemperatur \n\nzu -8° C.  \n\n4Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu umfassen, \n\ndie Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder der Umnutzung betroffen werden. Die \n\nvom Umbau oder der Umnutzung nicht betroffenen Räume können ebenfalls in den \n\nSystemnachweis einbezogen werden. Der Heizwärmebedarf darf den in früher erteil-\n\nten Baubewilligungen, direkt oder indirekt über Einzelanforderungen, geforderten \n\nGrenzwert nicht überschreiten.  \n\nIII. \n\nArt. 7 Abs. 3 lautet neu:  \n\n3Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle sind \n\nbefreit: \n\na. Bauten, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet ist (provisorische \n\nBauten); \n\nb. Umnutzungen, wenn keine Räume betroffen sind, die gekühlt werden, oder bei \n\ndenen eine Kühlung erwünscht ist; \n\nc. Vorhaben, für die nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auf-\n\ntreten wird und die Behaglichkeit gewährleistet ist; \n\nd. Hallenbäder und Räume, welche nicht dem längeren Aufenthalt von Personen \n\ndienen; \n\ne. Bauteile, die aus betrieblichen Gründen nicht ausgerüstet werden können.  \n\nIV. \n\nArt. 8, 9 und 10 werden aufgehoben.  \n\nV. \n\nArt. 11 Abs. 2 lautet neu: \n\n2Die Anforderungen gemäss Abs. 1 gelten nicht für Kühl- und Tiefkühlräume mit we-\n\nniger als 30 m3 Nutzvolumen, deren umschliessende Bauteile einen mittleren \n\nU-Wert von mindestens 0.15 W/m2K einhalten. \n\n  \n\n\n\n 3 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nVI. \n\nArt. 12 lautet neu:  \n\n1Für Gewächshäuser, in denen zur Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflan-\n\nzen vorgegebene Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, gelten \n\ndie Anforderungen gemäss Empfehlung der Energiefachstellenkonferenz „Beheizte \n\nGewächshäuser“.  \n\n2Für Traglufthallen gelten die Anforderungen Normen und Empfehlungen der Ener-\n\ngiefachstellenkonferenz „Beheizte Traglufthallen“. \n\nVII. \n\nArt. 13 lautet neu: \n\n1Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kli-\n\nmatisierung in Neubauten darf den Wert gemäss Anhang 4 nicht überschreiten.   \n\n2Bei den Kategorien VI und XI gilt die Anforderung ohne Berücksichtigung des Be-\n\ndarfs für Warmwasser. Bei Vorhaben der Kategorie VI, XI und XII sind mindestens \n\n20% der Energie für die Wassererwärmung aus erneuerbaren Energien zu decken. \n\nBei Vorhaben der Kategorie XII ist die Nutzung der Abwärme aus Fortluft, Bade- und \n\nDuschwasser zu optimieren.  \n\n3Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden.  \n\n4Für die Gewichtung der Energieträger gelten die von der Konferenz der Kantonalen \n\nEnergiedirektoren definierten nationalen Gewichtungsfaktoren.  \n\nVIII. \n\nArt. 14 lautet neu: \n\n1Von den Anforderungen an Neubauten befreit sind Erweiterungen von bestehenden \n\nGebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m2 be-\n\nträgt oder maximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und \n\nnicht mehr als 1‘000 m2 beträgt.  \n\n2Das Departement kann Ausnahmen bewilligen, insbesondere wenn dies die örtlichen \n\nGegebenheiten erfordern.  \n\nIX. \n\nArt. 15 lautet neu: \n\n1Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser, Lüftung \n\nund Klimatisierung wird der Nutzwärmebedarf für Heizung Qh,eff und Warmwasser \n\nGewächshäuser \n\nund Traglufthal-\n\nlen \n\nAnforderungen \n\nNeubau \n\nBefreiung \n\nBerechnungsre-\n\ngeln \n\n\n\nE730.010 4  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nQWW mit den Nutzgraden ŋ der gewählten Wärmeerzeugungen dividiert und mit dem \n\nGewichtsfaktor g der eingesetzten Energieträgern multipliziert sowie der ebenfalls mit \n\ndem entsprechenden Gewichtsfaktor g gewichtete Elektrizitätsaufwand für Lüftung \n\nund Klimatisierung ELK addiert.  \n\n2In der Regel wird nur die dem Gebäude zugeführte hochwertige Energie für Raum-\n\nheizung, Warmwasser, Lüftung und Raumklimatisierung in den Energiebedarf einge-\n\nrechnet. Die nutzungsabhängigen Prozessenergien werden nicht in den Energiebe-\n\ndarf eingerechnet.  \n\n3Elektrizität aus Eigenstromerzeugung wird nicht in die Berechnung des gewichteten \n\nEnergiebedarfs einbezogen. Ausgenommen ist Elektrizität aus Wärme-Kraft-Kopp-\n\nlungs-Anlagen.  \n\nX. \n\nArt. 16 lautet neu: \n\nFür die Gebäudekategorien I (Wohnen Mehrfamilienhaus) und II (Wohnen Einfamili-\n\nenhaus) gilt die Anforderung an Neubauten als erbracht, wenn eine der Standardlö-\n\nsungskombinationen aus Gebäudehülle oder Wärmeerzeugung gemäss Anhang 5 \n\nfachgerecht umgesetzt wird.  \n\nXI. \n\nArt. 16a wird eingefügt: \n\n1Die auf der Parzelle installierte Elektrizitätserzeugungsanlage bei Neubauten muss \n\nmindestens 10 W pro m2 Energiebezugsfläche leisten, wobei pro Anlage nicht mehr \n\nals 30 kW verlangt sind.  \n\n2Von dieser Anforderung befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, \n\nwenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m2 beträgt, oder ma-\n\nximal 20% der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteils und nicht mehr \n\nals 1‘000 m2 beträgt.  \n\n3Elektrizität aus Wärme-Kraft-Koppelungs-Anlagen wird nur berücksichtigt, wenn sie \n\nnicht zur Erfüllung der Anforderung an die Deckung des Wärmebedarfs eingerechnet \n\nwird. \n\n4Die Höhe der Ersatzabgabe bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben und die weiteren \n\nModalitäten zur Ersatzabgabe legt die Standeskommission fest.  \n\n  \n\nNachweis bei \n\nStandardlö-\n\nsungskombina-\n\ntion \n\nBerechnungs-\n\ngrundlage Eigen-\n\nstromproduktion \n\nbei Neubauten \n\n\n\n 5 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXII. \n\nArt. 17 Abs. 2 lautet neu: \n\n2Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Geräte verwendet werden, deren \n\nKonformität durch das Eidgenössische Institut für Metrologie anerkannt wird. \n\nXIII. \n\nArt. 19 Abs. 3 lautet neu: \n\n3Der Neueinbau einer direkt-elektrischen Erwärmung des Brauchwarmwassers ist in \n\nWohnbauten nur erlaubt, wenn \n\na. das Brauchwarmwasser während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für \n\ndie Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt wird oder \n\nb. das Brauchwarmwasser zu mindestens 50% mittels erneuerbarer Energie oder \n\nnicht anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird. \n\nXIV. \n\nArt. 19a wird eingefügt: \n\n1Für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche von \n\nmehr als 1‘000 m2 muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen Elektrizi-\n\ntätsbedarf gemäss SIA 387/4 „Elektrizität in Gebäuden - Beleuchtung: Berechnung \n\nder Anforderungen“, aktuelle Ausgabe, nachgewiesen werden. Davon ausgenommen \n\nsind Wohnbauten oder Teile davon.  \n\n2Wird der Nachweis erbracht, dass der Zielwert der spezifischen Leistung für die Be-\n\nleuchtung pLi eingehalten wird, kann auf den Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts \n\nfür den jährlichen Elektrizitätsbedarf Beleuchtung verzichtet werden.  \n\nXV. \n\nArt. 19b wird eingefügt:  \n\n1Der Ersatz eines Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung ist be-\n\nwilligungspflichtig.  \n\n2Die Bewilligung wird erteilt, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass \n\na. die fachgerechte Umsetzung einer Standardlösung gemäss Anhang 6 gewähr-\n\nleistet ist; \n\nb. die Zertifizierung des Gebäudes nach Minergie ausgewiesen ist;  \n\nc. bei der Gebäudeeffizienz die Klasse D beim Gebäudeenergieausweis der Kan-\n\ntone erreicht ist.  \n\nGrenzwerte für \n\nden Elektrizitäts-\n\nbedarf  \n\nErneuerbare \n\nWärme bei Wär-\n\nmeerzeugerer-\n\nsatz \n\n\n\nE730.010 6  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\n3Für die Festlegung der Standardlösung gilt ein massgebender Energiebedarf für die \n\nHeizung und das Warmwasser von 100 kWh/m2a. \n\n4Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden.  \n\n5Von den Anforderungen befreit sind Bauten mit gemischter Nutzung, wenn der \n\nWohnanteil 150 m2 Energiebezugsfläche nicht überschreitet.  \n\n6Werden ausserordentliche Verhältnisse geltend gemacht, ist zuhanden der zustän-\n\ndigen Stelle aufzuzeigen, dass keine der 11 Standardlösungen gemäss Anhang 6 \n\nrealisiert werden kann.  \n\nXVI. \n\nArt. 19c wird eingefügt: \n\nVom Verbot, ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen zu installieren oder zu er-\n\nsetzen werden Ausnahmen bewilligt, wenn die betroffene Baute abgelegen oder \n\nschlecht zugänglich ist und die Installation eines anderen Heizsystems technisch \n\nnicht möglich, wirtschaftlich nicht zumutbar oder in Anbetracht der Gesamtumstände \n\nunverhältnismässig ist. Solche Ausnahmen können insbesondere bewilligt werden \n\nfür:  \n\na. Bergbahnstationen; \n\nb. Alphütten;  \n\nc. Bergrestaurants;  \n\nd. Schutzbauten;  \n\ne. provisorische Bauten;  \n\nf. für die Beheizung einzelner Arbeitsplätze in ungenügend oder nicht beheizten \n\nRäumen. \n\nXVII. \n\nArt. 19d wird eingefügt:  \n\n1Keine Frist für die Sanierungspflicht von Elektroheizungen mit Wasserverteilsystem \n\nbesteht für elektrische Widerstandsheizungen, die als Zusatzheizungen zu Wärme-\n\npumpen oder als Notheizungen eingebaut sind. Beim Ersatz der ganzen Systeme \n\noder wesentlicher Teile davon, insbesondere der Wärmepumpe oder der elektrischen \n\nWiderstandsheizung, ist die gesamte Anlage an die Anforderungen des Gesetzes an-\n\nzupassen.  \n\n2Von der Sanierungspflicht für ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen ohne \n\nWasserverteilsystem zur Gebäudeheizung sind folgende Anwendungen befreit: \n\na. Notheizungen und ausnahmsweise bewilligte ortsfeste elektrische Widerstands-\n\nheizungen; \n\nb. Nasszellen und WC-Anlagen; \n\nc. Gebäude, die entweder eine installierte Leitung von höchstens 3 kW haben oder \n\nAusnahmen orts-\n\nfeste elektrische \n\nWiderstandshei-\n\nzungen \n\nBefreiungen  \n\n\n\n 7 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nderen elektrisch beheizte Fläche kleiner 50 m2 Energiebezugsfläche ist und \n\nd. Kirchen und Kapellen.  \n\nXVIII. \n\nArt. 20 Abs. 6 lautet neu:  \n\n6In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen, die \n\nRaumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen \n\nsind Räume, die überwiegend mittels träger Flächenheizungen mit einer Vorlauftem-\n\nperatur von höchstens 30 °C beheizt werden. In diesem Fall ist mindestens eine Re-\n\nferenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu installieren.  \n\nXIX. \n\nArt. 22 Abs. 2 und 5 lauten neu: \n\n2Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer kontrollierten \n\nZuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder mit einer Nutzung der \n\nWärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluftvolumenstrom mehr als 1'000 m3/h \n\nbeträgt und die Betriebsdauer mehr als 500 Stunden pro Jahr beträgt. Dabei gelten \n\nmehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäude als eine Anlage. An-\n\ndere Lösungen sind zulässig, wenn mit einer Energieverbrauchsrechnung nachge-\n\nwiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch eintritt.  \n\n5Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen je nach Tem-\n\nperaturdifferenz im Auslegefall und -Wert des Dämmmaterials gemäss SIA \n\n382/1:2014, Ziffer 5.9, gegen Wärmeübertragung (Wärmeverlust und Wärmeauf-\n\nnahme) geschützt werden. In begründeten Fällen, z.B. bei kurzen Leitungsstücken, \n\nKreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klap-\n\npen im Bereich der thermischen Hülle sowie im Falle von Platzproblemen bei Erneu-\n\nerungen und Sanierungen, können die Dämmstärken reduziert werden. \n\nXX. \n\nArt. 26a wird eingefügt:  \n\n1Der Kanton anerkennt den Gebäudeausweis der Kantone (GEAK).  \n\n2Eigentümer, die für Sanierungsmassnahmen an der Gebäudehülle eine Finanzhilfe \n\nbeantragen, haben zusammen mit dem Beitragsgesuch einen gültigen Gebäudeener-\n\ngieausweis der Kantone Plus für das betreffende Gebäude einzureichen, soweit der \n\nGebäudeenergieausweis der Kantone Plus für diese Gebäudekategorie zur Verfü-\n\ngung steht und die Subvention Fr. 10‘000.-- übersteigt. Befreit sind Bauvorhaben mit \n\nMinergie-Zertifikat.  \n\nGEAK-Plus \n\nPflicht \n\n\n\nE730.010 8  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXI.  \n\nAnhang 1 lautet neu:  \n\nU-Wert-Grenzwert bei Neubauten (Art. 5 Abs. 2 lit. a) \n\n \n Grenzwerte Uli in W/(m2K) \n\nMit Wärmebrückennachweis \n\nBauteil gegen \n \nBauteil \n\nAussenklima oder weniger \nals 2 m im Erdreich \n\nunbeheizte Räume oder \nmehr als 2 m im Erdreich \n\nOpake Bauteile (Dach, Decke, \nWand, Boden) 0.17 0.25 \n\nFenster, Fenstertüren 1.0 1.3 \n\nTüren 1.2 1.5 \n\nTore 1.7 2.0 \n\nStorenkasten 0.50 0.50 \n\n \n\nLängenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ Grenzwert \nW/(m·K) \n\nTyp 1: Auskragungen in Form von Platten oder Riegeln 0.30 \n\nTyp 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch Wände, Bö-\nden oder Decken \n\n0.20  \n\nTyp 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an horizontalen o-\nder vertikalen Gebäudekanten \n\n0.20 \n\nTyp 5: Fensteranschlag 0.10 \n \n\nPunktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ Grenzwert \nW/K \n\nPunktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung 0.30 \n\nXXII. \n\nAnhang 2 lautet neu:  \n\nEinzelbauteilgrenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen (Art. 5 Abs. 2 lit. b) \n\n \n Grenzwerte Uli in W/(m2K) \n\nBauteil gegen \nBauteil  \n\nAussenklima oder we-\nniger als 2 m im Erd-\n\nreich \n\nUnbeheizte Räume o-\nder mehr als 2 m im \n\nErdreich \n\nOpake Bauteile ( Dach, Decke, Wand, \nBoden) \n\n0.25 0.28 \n\nFenster, Fenstertüren 1.0 1.3 \n\nTüren 1.2 1.5 \n\nTore (gemäss SIA Norm 343) 1.7 2.0 \n\nStorenkasten 0.50 0.50 \n\n\n\n 9 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXIII. \n\nAnhang 3 lautet neu: \n\nGrenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Um-\n\nnutzungen (Art. 5 Abs. 2 lit. a) \n\nGrenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr (bei 8.5°C Jahresmitteltemperatur) \nund die spezifische Heizleistung (bei -8 °C Auslegungstemperatur) \n\n \n\nGebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten Grenzwerte für Umbauten \nund Umnutzungen \n\nQh,li_Umbauten/Umnutzungen \n\nkWh/m2 a \nQh,li0 \n\nkWh/m2 a \n∆Qh,li \n\nkWh/m2 a \n\nPh,li \n\nW/m2 \n\nI Wohnen MFH 14 16 20 \n\n1.5 * Qh,li_Neubauten \n\nII Wohnen EFH 16 16 25 \n\nIII Verwaltung 16 21 25 \n\nIV Schulen 18 18 20 \n\nV Verkauf 13 16 – \n\nVI Restaurants 24 19 – \n\nVII Versammlungslokale 24 19 – \n\nVIII Spitäler 20 20 – \n\nIX Industrie 15 18 – \n\nX Lager 15 18 – \n\nXI Sportbauten 19 18 – \n\nXII Hallenbäder 19 25 – \n\n \n\nQh,li0 = Basiswert für Heizwärmebedarf (in kWh/m2) \n\n∆Qh,li = Steigungsfaktor Grenzwert Heizwärmebedarf (in kWh/m2) \n\nPh,li = Grenzwert für die spezifische Heizleistung (in W/m2) \n\n  \n\n\n\nE730.010 10  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXIV. \n\nAnhang 4 lautet neu: \n\nGewichteter Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimati-\n\nsierung in Neubauten \n\n \nGebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten \n\nEhwlk in kWh/m2 \n\nI Wohnen MFH 35 \n\nII Wohnen EFH 35 \n\nIII Verwaltung 40 \n\nIV Schulen 35 \n\nV Verkauf 40 \n\nVI Restaurants 45 \n\nVII Versammlungslokale 40 \n\nVIII Spitäler 70 \n\nIX Industrie 20 \n\nX Lager 20 \n\nXI Sportbauten 25 \n\nXII Hallenbäder keine Anforderung an Ehwlk \n\n \n\n  \n\n\n\n 11 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXV. \n\nAnhang 5 lautet neu: \n\nStandardlösungskombination Gebäudehülle und Wärmeerzeugung: \n\n \nStandardlösungskombina-\ntion \n\nWärmeerzeu-\ngung \n\nA B C D E F G \n\nG\ne\nb\nä\nu\n\nd\ne\nh\n\nü\nlle\n\n \n\nAnforderungen: \n\nE\nle\n\nk\ntr\n\n. \nW\n\nä\nrm\n\ne\np\n\nu\nm\n\np\ne\n \n\nE\nrd\n\ns\no\nn\nd\n\ne\n o\n\nd\ne\nr \n\nW\na\ns\ns\ne\nr \n\nA\nu\nto\n\nm\na\nti\ns\nc\nh\ne\n H\n\no\nlz\n\nfe\nu\ne\n-\n\nru\nn\ng\n\n \n\nF\ne\nrn\n\nw\nä\nrm\n\ne\n a\n\nu\ns\n K\n\nV\nA\n\n, \n\nA\nR\n\nA\n o\n\nd\ne\nr \n\ne\nrn\n\n. \nE\n\nn\ne\nrg\n\nie\n \n\nE\nle\n\nk\ntr\n\n. \nW\n\nä\nrm\n\ne\np\n\nu\nm\n\np\ne\n \n\nA\nu\ns\ns\ne\nn\nlu\n\nft\n \n\nS\ntü\n\nc\nk\nh\no\n\nlz\nfe\n\nu\ne\nru\n\nn\ng\n\n \n\nG\na\ns\nb\ne\ntr\n\nie\nb\ne\nn\n\ne\n W\n\nä\nrm\n\ne\n-\n\np\nu\nm\n\np\ne\n\n \n\nF\no\ns\ns\nile\n\nr \nW\n\nä\nrm\n\ne\ne\nrz\n\ne\nu\ng\n\ne\nr \n\n1 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0.17 \nW/m2K \nFenster 1.00 \nW/m2K \nKontrollierte Wohnungslüftung (KWL) \n\n    – – – \n\n2 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0.17 \nW/m2K \nFenster 1.00 \nW/m2K \nTh. Solaranlage für WW mit mind. 2% der \nEnergiebezugsfläche (EBF) \n\n() () () ()  – – \n\n3 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0.15 \nW/m2K \nFenster 1.00 \nW/m2K \n\n   – – – – \n\n4 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0.15 \nW/m2K \nFenster 0.80 \nW/m2K \n\n() () ()  – – – \n\n5 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0.15 \nW/m2K \nFenster 1.00 \nW/m2K \nKontrollierte Wohnungslüftung (KWL) \nTh. Solaranlage für WW mit mind. 2% der \nEFB \n\n() () () () ()  – \n\n6 \n\nOpake Bauteile gegen aussen 0.15 \nW/m2K \nFenster 0.80 \nW/m2K \nKontrollierte Wohnungslüftung (KWL) \nTh. Solaranlage für H+WW mit mind. 7% der \nEFB \n\n() () () () () ()  \n\n \n\n\n\nE730.010 12  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\n  Standardlösungskombination ist möglich (Beispiel: „A1“) \n\n() Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere abgedeckt (Beispiel \n\n„A2“) \n\nRahmenbedingungen:  \n\n- Die JAZ für gasbetriebene Wärmepumpen muss mindestens 1.4 betragen.  \n\n- Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung bei KWL muss mindestens 80% betragen.  \n\n- Fernwärme: Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder erneuerbaren Ener-\n\ngien, sofern fossiler Anteil ≤ 30%.  \n\n  \n\n\n\n 13 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXVI. \n\nAnhang 6 lautet neu: \n\nStandardlösungen für den Vollzug erneuerbare Wärme bei Wärmeerzeugerersatz: \n\n \n\nSL 1 Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung; Solaranlage: Min-\n\ndestfläche 2% der EBF; \n\nSL 2 Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeugung; Holzfeuerung als Hauptwärmeer-\n\nzeugung und ein Anteil an erneuerbarer Energie für Warmwasser; \n\nSL 3 Wärmepumpe mit Erdsonde, Wasser- oder Aussenluft; elektrisch angetrie-\n\nbene Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser ganzjährig; \n\nSL 4 mit Erdgas angetriebene Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser ganz-\n\njährig; \n\nSL 5 Fernwärmeanschluss, Anschluss an ein Netz mit Wärme aus KVA, ARA oder \n\nerneuerbaren Energien; \n\nSL 6 Wärmekraftkoppelung, elektrischer Wirkungsgrad mindestens 25% und für \n\nmindestens 60% des Wärmebedarfs für Heizungen und Warmwasser; \n\nSL 7 Wärmewasserpumpe mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpenboiler und Pho-\n\ntovoltaikanlage mit mindestens 5 Wp/m2 EBF; \n\nSL 8 Ersatz der Fenster entlang der thermischen Gebäudehülle, U-Wert beste-\n\nhende Fenster ≥ 2.0W/m2K und U-Wert Glas neue Fenster ≤ 0.7 W/m2K; \n\nSL 9 Wärmedämmung von Fassade und/oder Dach, U-Wert bestehende Fassade/ \n\nDach/Estrichboden ≥ 0.6 W/m2K und U-Wert neue Fassade/Dach/Estrich-bo-\n\nden ≤ 0.2 W/m2K, Fläche mindestens 0.5 m2 pro m2 EBF; \n\nSL 10 Grundlast-Wärmeerzeuger erneuerbar mit bivalent betriebenem fossilen Spit-\n\nzenlastkessel, mit erneuerbaren Energien automatisch betriebener Grundlast-\n\nWärmeerzeuger (Holzschnitzel, Pellets, Erdwärme, Grundwasser oder Aus-\n\nsenluft) mit einer Wärmeleistung von mindestens 25% der im Auslegungsfall \n\nnotwendigen Wärmeleistungen ergänzt mit fossilem Brennstoff bivalent betrie-\n\nbener Spitzenlast-Wärmeerzeuger für Heizung und Warmwasser ganzjährig; \n\nSL 11 Kontrollierte Wohnungslüftung, Neu-Einbau einer kontrollierten Wohnungslüf-\n\ntung mit Wärmerückgewinnung und einem WRG-Wirkungsgrad von mindes-\n\ntens 70%. \n\n  \n\n\n\nE730.010 14  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXVII. \n\nAnhang 7 lautet neu:  \n\nMinimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespei-\n\nchern (Art. 19 Abs. 1) \n\n \nSpeicherinhalt \nin Litern \n\nDämmstärke \nbei  > 0,03 W/mK  \nbis  ≤ 0,05 W/mK \n\nDämmstärke \nbei  ≤ 0,03 W/mK \n\nbis 400 110 mm 90 mm \n\n> 400 bis 2000 130 mm 100 mm \n\n> 2000 160 mm 120 mm \n\n \n\nXXVIII. \n\nAnhang 8 wird eingefügt: \n\nMinimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserlei-\n\ntungen (Art. 20 Abs. 2) \n\n \nRohrnennweite Zoll bei  > 0,03 W/mK \n\nbis  ≤ 0,05 W/mK \nbei  ≤ 0,03 W/mK \n\n10 - 15 3/8" - 1/2" 40 mm 30 mm \n\n20 - 32 3/4" - 11/4" 50 mm 40 mm \n\n40 - 50 11/2" - 2" 60 mm 50 mm \n\n65 - 80 21/2" - 3" 80 mm 60 mm \n\n100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm \n\n175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm \n\n \n\n  \n\n\n\n 15 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXIX. \n\nAnhang 9 wird eingefügt: \n\nMaximale UR-Werte für erdverlegte Leitungen (Art. 20 Abs. 4) \n\n \nDN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 \n\n 3/4" 1" 5/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" \n\n \n \nFür starre Rohre [W/mK] \n \n\n 0.14 0.17 0.18 0.21 0.22 0.25 0.27 0.28 0.31 0.34 0.36 0.37 \n\n \n \nFür flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK] \n \n\n 0.16 0.18 0.18 0.24 0.27 0.27 0.28 0.31 0.34 0.36 0.38 0.40 \n\n \n\n  \n\n\n\nE730.010 16  \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nXXXI. \n\nAnhang 10 wird eingefügt:  \n\n \n\nTechnische Begriffe \n\n \n\nARA Abwasserreinigungsanlage \n\nBMZ Baumassenziffer (Definition vgl. IVHB) \n\n°C ° Celsius \n\nDN Nenndurchmesser bei Rohrleitungen (mm) \n\nEBF Energiebezugsfläche (Definition gemäss Norm SIA 416/1) \n\nEFH Einfamilienhaus \n\nEhwlk gewichteter Energiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kli-\n\nmatisierung \n\nE’Li spezifischer Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung (in kWh/m2) \n\nE’V spezifischer Elektrizitätsbedarf für Lüftung (in kWh/m2) \n\nE’VCH spezifischer Elektrizitätsbedarf für Lüftung, Kühlung, Befeuchtung (in \n\nkWh/m2) \n\nGEAK Gebäudeenergieausweis der Kantone \n\nGEAK \n\nPlus \n\nGebäudeenergieausweis der Kantone mit Beratungsbericht \n\nGFZ Geschossflächenziffer (Definition vgl. IVHB) \n\ng-Wert Gesamtenergiedurchlassgrad von Verglasungen \n\nIVHB Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe \n\nJAZ Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen \n\nK Kelvin (Temperaturdifferenz, 1 K entspricht 1 °C) \n\nKEV Kostendeckende Einspeisevergütung \n\nKVA Kehrichtverbrennungsanlage \n\nKWL Kontrollierte Wohnungslüftung \n\nMFH Mehrfamilienhaus \n\nQh Heizwärmebedarf (in kWh/m2) (Definition gemäss Norm SIA 380/1) \n\nQh,li0 Basiswert für Heizwärmebedarf (in kWh/m2) \n\nΔQh,li Steigungsfaktor Grenzwert Heizwärmebedarf (in kWh/m2) \n\nph,li Grenzwert für die spez. Heizleistung (in W/m2) \n\npli spezifische elektrische Leistung für Beleuchtung (in W/m2) \n\npv spezifische elektrische Leistung für Lüftung (in W/m2) \n\nU-Wert Wärmedurchgangskoeffizient (in W/m2K) \n\nUli Grenzwert für U-Wert (in W/m2K) \n\nUR-Wert Wärmedurchgangskoeffizient bei Rohren (in W/mK) \n\nVHKA Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung \n\nW, kW Watt, Kilowatt  \n\nWp, kWp Watt peak, Kilowatt peak (Leistung bei Photovoltaikanlagen) \n\nWKK-\n\nAnlagen \n\nWärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen \n\n\n\n 17 E730.010 \n\nAI 013.25-27.47-275342 \n\nWRG Wärmerückgewinnung \n\nλ Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes (in W/mK) \n\nΨ Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (in W/mK) \n\nχ Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (in W/K) \n\n \n\nXXXII. \n\nDieser Beschluss tritt am … in Kraft.  \n\n\n


body_key: AI

parent_type: affair

name: 4 Grossratsbeschluss zur Revision des Geschäftsreglements des Grossen Rates.pdf

format: application/pdf

text: \nKanton Appenzell Innerrhoden  171.210-2019\n\nVersion 1. Lesung Grosser Rat\n\nGrossratsbeschluss zur Revision des \nGeschäftsreglements des Grossen Rates\n(GrGR)\n\nÄnderung vom [Datum]\n\nVon diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern)\n\nNeu: –\nGeändert: 171.210\nAufgehoben: –\n\nDer Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh.\n\nin Revision des Geschäftsreglements des Grossen Rates vom 21. Novem-\nber 1994,\n\nbeschliesst:\n\nI.\n\nÄnderung Geschäftsreglement des Grossen Rates (GrGR) vom 21. Novem-\nber 1994:\n\nArt.  3 Abs. 4 (geändert)\n\n4 Der Präsident und der Vizepräsident des Grossen Rates dürfen nicht zu-\ngleich Präsident der  Staatswirtschaftlichen Kommission, der Gerichtskom-\nmission oder einer vorberatenden Kommission sein.\n\nArt.  31a (neu)\n\nOberaufsicht Gerichte\n1 Der Grosse Rat wählt aus seiner Mitte jeweils für ein Jahr die Gerichtskom-\nmission mit einem Präsidenten und zwei weiteren Mitgliedern.\n\n1\n\n\n\n171.210-2019 Kanton Appenzell Innerrhoden\n\n2 Die Gerichtskommission führt die zur Wahrnehmung der Oberaufsicht er-\nforderlichen Gespräche mit dem Kantonsgerichtspräsidenten. Bei Bedarf er-\nstattet sie dem Grossen Rat über die Gespräche in angemessener Weise \nBericht.\n3 Der Gerichtskommission können durch Verordnung weitere Funktionen im \nZusammenhang mit den Gerichten übertragen werden.\n\nArt.  33 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)\n\n1 Die Wiederwahl in die Staatswirtschaftliche Kommission, die Gerichtskom-\nmission oder vorberatende Kommissionen ist möglich.\n2 Das Ausscheiden aus  dem Grossen Rat  hat  das Ausscheiden aus  der \nStaatswirtschaftlichen Kommission,  der Gerichtskommission oder vorbera-\ntenden Kommissionen zur Folge.\n\nArt.  34b Abs. 1 (geändert)\n\n1 Die Beratungen im Büro des Grossen Rates, in der Staatswirtschaftlichen \nKommission, der Gerichtskommission und in den vorberatenden Kommissio-\nnen sind geheim.\n\nII.\n\nKeine Fremdänderungen.\n\nIII.\n\nKeine Fremdaufhebungen.\n\nIV.\n\nDieser Beschluss tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.\n\n2\n\n\n


name: Entwurf Synopse zur Revision des Landwirtschaftsgesetzes

text: \nSynopse\n\nRevision des Landwirtschaftsgesetzes\n\nVon diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern)\nNeu: –\nGeändert: 910.000\nAufgehoben: –\n\nGeltendes Recht Fassung Vernehmlassung\n\nI.\n\nÄnderung Landwirtschaftsgesetz (LaG) vom 30. April 2000:\n\nArt.  3\nGrosser Rat\n\n1 Dem Grossen Rat obliegt:\n\na) der Erlass der notwendigen Ausführungsbestimmungen; a) Aufgehoben.\n\nb) die Bewilligung der notwendigen Kredite im Rahmen des Budgets;\n\nc) die Wahl einer kantonalen Bodenrechtskommission und einer kantonalen \nLandwirtschaftskommission mit je fünf Mitgliedern. Der Landeshauptmann führt \nin beiden Kommissionen von Amtes wegen den Vorsitz.\n\nArt.  17\nTierschutz\n\n1 Der Kanton vollzieht die eidgenössische Tierschutzgesetzgebung. Er stellt eine \nangemessene Information sicher.\n\n2 Der Tierschutz obliegt dem Kantonstierarzt.\n\n3 Für bauliche Massnahmen und die notwendigen Kontrollen ist das kantonale \nMeliorationsamt zuständig.\n\n3 Das Meliorationsamt beurteilt im Rahmen der Baubewilligungsverfahren den \nbaulichen Tierschutz.\n\n4 Den behördlichen Tierschutzorganen steht das Zutritts- und Kontrollrecht zu.\n\n\n\n- 2 -\n\nGeltendes Recht Fassung Vernehmlassung\n\nArt.  19\nBekämpfung von Tierseuchen\n\n1 Der Kanton vollzieht die Bundesgesetzgebung über die Bekämpfung von Tier-\nseuchen und schafft die dafür notwendige Organisation.\n\n2 Zur Erfüllung der finanziellen Obliegenheiten, die aus dem Vollzug der Tierseu-\nchengesetzgebung erwachsen besteht eine kantonale Tierseuchenkasse. Sie \nwird als Spezialfinanzierung in der Staatsrechnung geführt.\n\n3 Der Kanton, die Bezirke, die Viehhalter und die Viehhandelsbetriebe haben \njährlich einen Beitrag in die Tierseuchenkasse zu entrichten. Der Beitrag der \nViehhalter und Viehhandelsbetriebe beträgt höchstens Fr. 10.-- je Grossviehein-\nheit.\n\n4 Der Kantonstierarzt vollzieht das Viehhandelskonkordat. 4 Aufgehoben.\n\nArt.  19a\nSchutz vor weiteren Gefahren\n\n1 Der Kanton kann zum Schutz der Nutztiere vor weiteren Gefahren, insbesonde-\nre zum Herdenschutz, Massnahmen ergreifen oder unterstützen.\n\nArt.  35\nAusführungsbestimmungen\n\n1 Der Grosse Rat erlässt die zu diesem Gesetz notwendigen Ausführungsbestim-\nmungen.\n\n2 Die Standeskommission kann Massnahmen zum Schutz der Nutztiere vor wei-\nteren Gefahren oder die Unterstützung solcher Massnahmen regeln.\n\nII.\n\n          Keine Fremdänderungen.\n\nIII.\n\n          Keine Fremdaufhebungen.\n\n\n\n- 3 -\n\nGeltendes Recht Fassung Vernehmlassung\n\nIV.\n\nDieser Beschluss tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.\n\n\n