Rapport sur l’étude géothermique

text:
Téléphone : +41 (0)27 322 91 70
E-mail : info@geoval.ch

rue de la Majorie 8, 1950 SION www.geoval.ch

GÉOLOGIE   –   HYDROGÉOLOGIE   –   GÉOTECHNIQUE   –   DANGERS NATURELS   –   ENVIRONNEMENT   –   GÉOTHERMIE

X:\M\3090\Rap\SGV_PQ_Platta_Sion_mars22.docx Page 1/6

gv3090 16 mars 2022

Projet de plan de quartier – Platta d’En Haut
Commune de Sion

Sondes géothermiques verticales – Etude de faisabilité

Figure 1 : Plan de situation du projet.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ......................................................................................................................... 2
1.1 Mandat .................................................................................................................................................... 2
1.2 Cadre de l’étude ...................................................................................................................................... 2
1.3 Références .............................................................................................................................................. 2
1.4 Prestations effectuées ............................................................................................................................. 2

2. CONTEXTE ................................................................................................................................. 2
2.1 Situation générale ................................................................................................................................... 2
2.2 Contexte géologique ............................................................................................................................... 2
2.3 Contexte hydrogéologique ...................................................................................................................... 3
2.4 Admissibilité des sondes géothermiques ................................................................................................ 3

3. FAISABILITÉ DES SGV ............................................................................................................. 4
3.1 Propriétés du sous-sol ............................................................................................................................ 4
3.2 Besoins énergétiques .............................................................................................................................. 4
3.3 Estimation du nombre de sonde et implantation ..................................................................................... 5

4. EVALUATION DES RISQUES GÉOLOGIQUES ET HYDROGÉOLOGIQUES ........................ 5
5. CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 6

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Plan de situation du projet et des sondes géothermiques verticales proposées.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image0.jpg][image: image1.jpg]

gv3090 : Projet de plan de quartier – Platta d’En Haut, Commune de Sion.
 Sondes géothermiques verticales – Etude de faisabilité.

 GéoVal Ingénieurs-Géologues SA, Sion Page 2/6

1. Introduction

1.1 Mandat

Offre : GéoVal du 9 mars 2022.

Architecte : Group Comina Architectures à Sion.

Bureau technique : Enerconseil à Sion.

Coordonnées : Xmoy = 2'594’092 m, Ymoy = 1'121’066 m, Zmoy = 570 msm (Figure 1).

1.2 Cadre de l’étude

Dans le cadre du projet de plan de quartier de Platta d’En Haut à Sion, il est prévu de couvrir les besoins
en chauffage (y compris eau chaude sanitaire, ECS) par une pompe à chaleur (PAC) liée à des sondes
géothermiques verticales (SGV). Dans le cadre de la demande de plan de quartier, GéoVal SA a été
mandaté afin réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un système de SGV.
Le but de ce rapport est d’étudier la faisabilité des SGV à l’emplacement du projet et de donner une
première estimation du nombre de sondes nécessaire en fonction des données énergétiques
préliminaires du projet.

1.3 Références

[1] Atlas géologique de la Suisse au 1 : 25'000 Feuille 1306 Sion.
[2] Géoportail du canton du Valais (actuel) : https://www.vs.ch/web/egeo/cartes.
[3] Crealp (actuel) : cadastre géologique de l’État du Valais, http://geocadast.crealp.ch.
[4] Plan de quartier de Platta d’En Haut, commune de Sion (22 décembre 2020) : plan de situation.
[5] OFEV (2009). Aide à l’exécution. Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol.
[6] OFEV (2004). Aide à l’exécution. Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines.
[7] Société suisse des architectes et ingénieurs, Zürich (2021). Norme SN 546 384/6. Sondes

géothermiques.

1.4 Prestations effectuées

Par GéoVal :

- Synthèse des données existantes (géologie, hydrogéologie, dangers naturels) et définition des
hypothèses de base (besoins énergétiques) ;

- Faisabilité des SGV et estimation préliminaire du nombre de sondes nécessaire ;

- Recommandations constructives et rédaction du présent rapport.

2. Contexte

2.1 Situation générale

Le projet de plan de quartier prévoit l’installation de PAC avec sondes géothermiques verticales.

Selon le cadastre géologique cantonal [3], aucune sonde géothermique n’est présente dans le secteur
du projet et sur les parcelles voisines. Les sondes géothermiques les plus proches se situent à environ
300 m au SE du projet, soit à une distance suffisante pour écarter toute possibilité d’interaction entre
les installations.

2.2 Contexte géologique

Selon [1], les terrains sont composés d’une faible couverture quaternaire (terre de vigne et/ou remblai)
surmontant les calcschistes siliceux et les schistes sombres en fines alternances de la couche de St-
Christophe (Pennique inférieur). Il existe deux forages à proximité immédiate du projet répertorié sur le

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

gv3090 : Projet de plan de quartier – Platta d’En Haut, Commune de Sion.
 Sondes géothermiques verticales – Etude de faisabilité.

 GéoVal Ingénieurs-Géologues SA, Sion Page 3/6

cadastre géologique cantonal ([3], Figure 2). D’après le forage FR8 situé dans la même unité géologique
que le projet, la constitution du sous-sol est la suivante :

− 0.0 – 1.0 m : Schistes totalement altérés ;

− 1.0 – 9.7 m : Calcschistes phylliteux finement foliés ;

− 9.7 – 18.0 m : Schistes graphiteux, schistes gréseux micacés ;

− 18.0 – 25.5 m : Schistes gréseux graphiteux avec des veines de quartz ;

− 25.5 – 40.0 m : Calcschistes gréseux avec de rares lits de graphite.

Figure 2: Situation du projet, contexte géologique selon [1] et forages existants.

Selon [2], aucune instabilité géologique spécifique n’est répertoriée au droit ou à proximité immédiate
du projet.

2.3 Contexte hydrogéologique

Selon [2], le projet est situé en secteur Au de protection des eaux souterraines (Au karst – eaux
exploitables pour l’alimentation en eau potable) dans la partie Ouest du projet et en secteur üB pour la
partie Est du projet. Le projet est hors de toute zone S ou périmètre de protection des eaux souterraines.

2.4 Admissibilité des sondes géothermiques

Selon la carte cantonale d’admissibilité des SGV ([2]), les parcelles du projet sont situées en grande
majorité dans une zone où les sondes sont admises sans limitation de profondeur (Figure 3). La partie
Nord du projet est toutefois interdite aux sondes géothermiques en raison de la présence du tunnel
routier de Platta (bande rouge).

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]

gv3090 : Projet de plan de quartier – Platta d’En Haut, Commune de Sion.
 Sondes géothermiques verticales – Etude de faisabilité.

 GéoVal Ingénieurs-Géologues SA, Sion Page 4/6

Figure 3: Situation du projet dans la carte cantonale d'admissibilité des SGV [2].

3. Faisabilité des SGV

3.1 Propriétés du sous-sol

Température superficielle du sous-sol

La température superficielle du sous-sol avec valeur de tolérance pour le chauffage a été calculée à
partir de la température moyenne de l’air selon la norme SIA [7] :

- Température annuelle moyenne de l’air : 10.7°C (meteonorm 7) ;

- Altitude : 570 msm ;

- Température superficielle du sous-sol avec tolérance pour le chauffage : 11.25°C.

Paramètres thermiques du sous-sol

Le calcul de la conductivité et de la capacité thermique des terrains en profondeur est réalisé selon les
paramètres caractéristiques des terrains et matériaux recommandés par la norme SIA [7] et résumés
au Tableau 1. Il est considéré que les schistes sont présents jusqu’à la base des forages à environ
200 m de profondeur.

Type de roche
Conductivité thermique

[W/(m K)]
Capacité thermique

[MJ/(m3 K)]

Schistes et calcschiste 2.0 2.3

Tableau 1 : Calcul de la conductivité et de la capacité thermique du sous-sol selon la norme SIA [7].

3.2 Besoins énergétiques

D’après les informations fournies par le bureau Enerconseil, une première estimation grossière évalue
les besoins du projet à 200 kW. Le coefficient de performance associé (COP) pour le chauffage et l’ECS
est estimé à 4.0. La puissance devant être soutirée au terrain est donc d’environ 150 kW.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image4.jpg][image: image5.jpg]

gv3090 : Projet de plan de quartier – Platta d’En Haut, Commune de Sion.
 Sondes géothermiques verticales – Etude de faisabilité.

 GéoVal Ingénieurs-Géologues SA, Sion Page 5/6

3.3 Estimation du nombre de sondes et implantation

D’après nos calculs de dimensionnement et conformément à la norme SIA [7], la puissance spécifique
nominale selon le sous-sol en présence pour une sonde duplex 32 mm est de 32.7 W/m. La longueur
de sonde minimum pour soutirer la puissance nécessaire est donc de 4’591 m.
Sur cette base, nous proposons d’installer 23 sondes de 200 m de profondeur chacune (total 4'600 m).
La longueur exacte de sonde sera amenée à varier en fonction des données énergétiques définitives
du projet et un dimensionnement précis avec modélisation de l’évolution thermique à long terme du
sous-sol devra être réalisé une fois les besoins énergétiques du projet connus plus précisément.
L’implantation des sondes est présentée en Annexe 1. Une distance minimale de 8 m est à respecter
entre les sondes. Aucune sonde de doit être installée à proximité du tunnel de Platta, une distance de
sécurité d’au moins 10 m à l’horizontal par rapport à ce dernier est recommandée.

4. Evaluation des risques géologiques et hydrogéologiques

Le projet étant situé partiellement en secteur Au de protection des eaux souterraines, afin d’éviter toute
menace pour les eaux souterraines les mesures de protection suivantes devront être respectées par
toutes les personnes présentes sur place, pour toute la durée des travaux :

- Les travaux de forage seront suivis et protocolés par le géologue/hydrogéologue mandaté ;

- L’entreprise de forage travaillant sur le site sera avertie par l’hydrogéologue des possibles venues
d’eau en profondeur. Du fait des travaux, un danger potentiel est présent pour les eaux
souterraines ;

- L’hydrogéologue devra être atteignable en permanence par le chef de chantier qui contrôlera
constamment la mise en application des prescriptions de protection des eaux souterraines ;

- Le plein des véhicules et machines de chantier devra être effectué en dehors des zones où les
liquides peuvent s’infiltrer. Des produits adsorbants seront disponibles en permanence sur le
chantier ;

- Tous les engins de chantier seront en bon état de fonctionnement et bien entretenus (absence de
fuites d’hydrocarbures par exemple) ; la nuit et le week-end ils seront stationnés en dehors des
zones où les liquides peuvent s’infiltrer ;

- Aucun déchet ne sera abandonné sur place ;

- Toute pollution sur le chantier doit absolument être évitée ; en cas de pollution accidentelle, celle-
ci devra être immédiatement annoncée à l’hydrogéologue. Une éventuelle pollution souterraine
aura comme conséquence un arrêt immédiat des travaux.

- En cas d’artésianisme, l’hydrogéologue devra également être immédiatement averti.

D’un point de vue géologique, il n’est pas relevé de risque particulier et les terrains sont considérés a
priori comme propice à l’installation de SGV. Une incertitude existe toutefois quant à la nature des
terrains au-delà de 40 m de profondeur du fait d’un manque de données. La réalisation du premier
forage permettra de lever en grande partie ces incertitudes et fournira des informations précises sur la
capacité thermique des terrains. Vue l’importance du projet, nous recommandons d’effectuer un test de
réponse thermique sur ce premier forage.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

gv3090 : Projet de plan de quartier – Platta d’En Haut, Commune de Sion.
 Sondes géothermiques verticales – Etude de faisabilité.

 GéoVal Ingénieurs-Géologues SA, Sion Page 6/6

5. Conclusions

L’installation de PAC liées à des sondes géothermiques verticales est prévue dans le secteur de Platta
d’En Haut à Sion et doit répondre à certaines exigences pour garantir l’efficacité du système et la
protection de l’environnement en général et des eaux souterraines en particulier.
Sur la base des besoins énergétiques estimés pour le projet et de la capacité thermique des terrains,
nous estimons que la réalisation de 23 SGV de 200 m de profondeur chacune sera nécessaire. Un
dimensionnement précis avec modélisation de l’évolution thermique à long terme du sous-sol devra être
réalisé une fois les besoins énergétiques du projet connus plus précisément.

Etant donné l’importance du projet, nous recommandons la réalisation d’un premier forage associé à
un test de réponse thermique, ce qui permettra de connaitre de façon beaucoup plus précise la nature
des terrains et leur capacité thermique.

Les forages feront l’objet d’une demande d’autorisation au SEN lors de la mise à l’enquête publique du
projet. Le suivi des forages par un hydrogéologue permettra de vérifier les hypothèses de base sur les
terrains et de s'assurer de l'impact négligeable des forages sur les eaux souterraines.

Sion, le 16 mars 2022.

GéoVal Ingénieurs-Géologues SA
Géologie – Géotechnique – Hydrogéologie

Jean-Marc Rey
Géologue dipl. SIA,

Hydrogéologue dipl. SSH

Dimitri Boulaz
Hydrogéologue dipl.

Distribution (1 exemplaire.pdf) : Group Comina Architectures à Sion.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image6.png][image: image7.png]

!A!A!A
!A

!A!A!A
!A!A!A

!A!A!A!A!A

!A

!A !A !A
!A

!A
!A

!A

2'594'000 2'594'100 2'594'200

1'1
21

'00
0

1'1
21

'10
0

0 20 40
m

gv3090 : Projet d e plan d e q uartier – Platta d ’En Haut, Commune d e Sion.

Plan de situation du projet et des sondes géothermiques verticales proposées.
              Etud e d e faisabilité

±
Annexe 1

Légende
!A Sond es  géothermiq ues  verticales propos ées
Projet

ContrôléDate Auteur
15.03.2022 DB

Rue d e la Majorie 8
CH-1950 Sion

Tél.: 027 322 91 70
Fax: 027 322 91 73

E-mail: info@geoval.ch

Mand at n° gv3090

CS

A4 / 1:1000

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

[image: image8.jpg][image: image9.jpg][image: image10.jpg][image: image11.jpg][image: image12.jpg][image: image13.jpg][image: image14.jpg][image: image15.jpg][image: image16.jpg][image: image17.jpg][image: image18.jpg][image: image19.jpg][image: image20.jpg][image: image21.jpg][image: image22.jpg]
	SGV_PQ_Platta_Sion_mars22
	SGV_Plan de situation


Résolution - Terrasses Euro

text:
SION
Resolution

Article 35 du reglement du Conseil General - La resolution
1 Chaque membra peut diposer une risolution sous la forme diclarative. La resolution permet au Conseil genital d'exprimer son opinion sur

un sujet d'actualiti ou un objet train parte Conseil giniral.
2. Une proposition susceptible d'etre I'objet d'une motion ou d'un postulat ne peut tendre au vote d'une risoiution.
3. Elle doit etre deposee aupres du bureau restreint du Conseil gineral en principe 5 jours ouvrables avant une siance pliniere et transmise a

I'ensemble des membres du Conseil gineral. Elle doit etre portie a I'ordre du jour.
4. La discussion ginirale esl ouverte. La risoiution est ensuite soumise au vote.

Depositaire : Michael Bernhard Le Centre
Date du plenum : 18.06.2024
Sujet: Terrasses des etablissements publics durant I'Euro de football 2024

Plusieurs exploitants d'etablissements publics ont fait part de leur deception a la suite
de I'interdiction de pouvoir preparer de la petite restauration sur leurterrasse durant
la periode de I'Euro de football 2024.

Contrairement a d'autres villes, aucune "fan-zone" n'est prevue a Sion. Cette
decision comprehensible d'un point de vue securitaire, permettra aux divers
etablissements publics d'accueillir les amateurs de football sur leurterrasse.
Assurement, la vie sociale sedunoise sera bien animee durant la periode de I'Euro.

II est tout a fait adequat que la Municipalite prenne un certain nombre de mesures
pour encadrer les activites se deroulant en exterieur. La fixation d'horaires de
diffusion sur ecran et I'application des horaires d'ouverture des etablissements sont
absolument necessaires pour garantir le respect de la tranquillite nocturne des
habitants.

Compte tenu du cadre bien reglemente des activites en terrasse et de la periode
limitee de cet evenement sportif, la Municipalite pourrait, dans un esprit de
convivialite et d'accueil des touristes, assouplir les mesures en autorisant la
preparation en exterieur de la petite restauration telle que la raclette.

VILLE DE SION

Conseil general Page 1 sur1

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

parent_type: agenda


Rapport CEU modification partielle PAZ

text:
VILLE DE SION – Modif partielle Les îles – CEU – 12 novembre 2018   1

RAPPORT

de la commission d'environnement et

d'urbanisme

au

CONSEIL GENERAL

Concernant

La modification partielle du PAZ-RCCZ

« Les îles »

Selon le message du Conseil Municipal du

9 août 2018

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

VILLE DE SION – Modif partielle Les îles – CEU – 12 novembre 2018  2

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères générales et Messieurs les Conseillers généraux

La Commission d'Environnement et d'Urbanisme a été chargée de l'examen du projet de

modification partielle du PAZ-RCCZ « aux Iles ».

La Commission remercie le service de l’urbanisme et de la mobilité pour la qualité des

rapports et documents fournis. Elle remercie particulièrement M. Kempf pour les réponses de

son service et pour être venu présenter, avec Monsieur le conseiller communal Christophe

Clivaz, ces dernières à la Commission.

La Commission s’est réunie à 2 reprises pour examiner la demande.

I ENTREE EN MATIERE ET VOTE D'ENTREE EN MATIERE

La Commission a pris connaissances des documents et annexes concernant l’objet pré-cité.

La Commission a accepté l'entrée en matière à l'unanimité des 11 membres présents.

II EXAMEN DU PROJET

1 Questions

La Commission a soulevé les interrogations suivantes :

Les 6 mètres de cordon biologique comprennent-ils le canal ?

Concernant l’inclusion du canal qui borde le chemin du Grand lac dans le cordon
biologique de 6 mètres, le canal n’est pas compté dans les 6 mètres, le cordon
biologique se trouvera plus au nord depuis la limite parcellaire avec le domaine
public.

2 Analyse

La CEU relève et s’étonne de la faible occupation du sol (30%) des entreprises dans ces

zones (dépôts, places de parc,…).

La CEU relève le travail en amont de la Ville pour un développement d’une zone industrielle

et notamment en coordonnant urbanisme et mobilité. Elle salue la volonté de la ville de

planifier elle-même les voiries, les places de stationnement, les cordons biologiques et

végétalisés.

L’arrivée des transports publics dans ce secteur est à saluer, à la fois pour les emplois et

pour les loisirs aux Iles et pour les habitants d’Aproz.

La mutualisation des places de parc de ce secteur est une excellente idée que la CEU tient à

relever. Cela offrira aussi des opportunités pour les manifestations ayant lieu dans les

environs.

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

VILLE DE SION – Modif partielle Les îles – CEU – 12 novembre 2018  3

Elle apprécie les stratégies de phasage du développement de tout le secteur afin d’éviter un

développement anarchique comme vu dans certains autres secteurs des communes

voisines.

La CEU se questionne encore sur la disponibilité des terrains privés et leur occupation

concrète (remaniement parcellaire souhaité dans le cadre du plan de quartier).

La CEU salue le développement de la zone pour la mobilité douce, mais s’interroge encore

de la relation sécurisée et adaptée depuis le centre-ville.

III           CONCLUSION DE LA COMMISSION ET VOTE FINAL

La CEU a analysé l’ensemble du dossier et peut formuler les remarques particulières

suivantes :

• La CEU est satisfaite de voir que la politique de la ville en matière de développement

industriel prend forme et attend avec impatience l’ouverture de cette zone.

• Elle sera attentive aux types de sociétés et espère que la ville saura attirer des

entreprises pourvoyeuses d’emplois et non d’entrepôts.

La Commission a accepté le projet de modification partielle du PAZ-RCCZ « aux Iles » à

l’unanimité des 11 présents.

Sion, le 12 novembre 2018

Pour la commission d'environnement et d'urbanisme

Gérard Varone      Alain Turatti

Président        Rapporteur

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al

VILLE DE SION – Modif partielle Les îles – CEU – 12 novembre 2018  4

Liste des présences :

Nom
5 novembre 18 12 novembre 18

Gérard Varone X x

Alain Turatti X x

Bastian Collet X x

Mathieu Gachnang - x

Gilles Fellay X x

Sophie Trabacchi  X x

Marco Marquis - x

Jean-Daniel Rouiller X x

Mireille Hofmann Jacquod  - x

Jean-Claude Hirt X X

Gérard Rossier X X

Do
cu

men
t d

e
tra

va
il à

 l'u
sa

ge
 d

u
Co

ns
eil

 g
én

ér
al