text: \n \n\n \n\nStadtverwaltung Kloten \n\nKommunale Energieplanung Stadt \nKloten 2020 \n\nEnergieplanungsbericht \n18. August 2020 \n \n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\nErarbeitet durch \n\neconcept AG, Gerechtigkeitsgasse 20, CH-8002 Zürich \n\nwww.econcept.ch / + 41 44 286 75 75 \n\n \n\n \nAutoren/innen \n\nAndrea Binkert, MSc ETH in Umweltingenieurwissenschaften \n\nMeta Lehmann, MA in Germanistik und Volkswirtschaftslehre, CAS Energie am Bau \n\nReto Dettli, dipl. Masch. Ing. ETH, Dipl. NDS ETHZ in Betriebswissenschaften \n\n \n\n \n\nBegleitgruppe: Energiestadtkommission \n\nPriska Seiler Graf (Stadträtin, Stadt Kloten) \n\nRoger Isler (Stadtrat, Stadt Kloten) \n\nBeat Gassmann (Direktor ibk AG, Kloten) \n\nMarc Osterwalder (Leiter Lebensraum und Sicherheit, Stadt Kloten) \n\nMirco Winkenbach (Projektleiter Hochbau, Stadt Kloten) \n\nDaniel Martinelli (Leiter Umwelt Stadt Kloten) \n\n \n\n \n\nDateiname: 2232_be_energieplanung_200812_final.docx   Speicherdatum: 18. August 2020 \n\n\n\n  /  I \n\n \n\n \nInhalt \n\nZusammenfassung i \n\n1 Ausgangslage 1 \n\n1.1 Ziele und Inhalt des Berichts 1 \n\n1.2 Grundlagen 2 \n\n1.3 Anforderung des Kantons 3 \n\n2 Wärme-/Kältenachfrage und Zielsetzungen von Kloten 4 \n\n2.1 Wärmebedarf 4 \n\n2.2 Kältebedarf 8 \n\n2.3 Rahmenbedingungen und Ziele 9 \n\n3 Bestehende Infrastrukturen und Entwicklungsgebiete 13 \n\n3.1 Ausgewählte Infrastrukturen mit Relevanz für die Wärmeversorgung 13 \n\n3.2 Städtische Liegenschaften 13 \n\n3.3 Stadtentwicklung 14 \n\n4 Potenziale für die Wärme- und Kälteversorgung 15 \n\n4.1 Ortsgebundene hochwertige Abwärme 15 \n\n4.2 Ortsgebundene niederwertige Abwärme und Umweltwärme 16 \n\n4.3 Wärme aus regionalen, erneuerbaren Energieträgern 20 \n\n4.4 Örtlich ungebundene Umweltwärme und erneuerbare Energien 21 \n\n4.5 Zusammenfassung heutige Nutzung und Potenziale 22 \n\n5 Räumliche Festlegungen und Massnahmen 23 \n\n5.1 Aufbau der Massnahmenblätter 23 \n\n5.2 Massnahmenblätter zur strategischen Planung 25 \n\n5.3 Massnahmenblätter für Versorgungsgebiete 28 \n\n5.4 Massnahmenblätter für Eignungsgebiete 37 \n\n6 Hinweise zur Umsetzung der Energieplanung 39 \n\n6.1 Rechtliche Grundlagen für verbindliche Vorschriften 39 \n\n6.2 Hinweise zur Realisierung von Wärmeverbunden 40 \n\n6.3 Koordination mit Nachbargemeinden 41 \n\n6.4 Monitoring und Nachführung des Energieplans 41 \n\nAnhang 43 \n\n\n\n  /  II \n\n \n\nA-1 Energieplankarte Kloten 2020 43 \n\nA-2 Energieplan Kloten 2007 45 \n\nA-3 Wärmebezugsdichte im Hektarraster 46 \n\nA-4 Gebäudealter 47 \n\nA-5 Zulässigkeit von untiefer Geothermie und Grundwasser 48 \n\nA-6 Zonenplan Gemeinde Kloten 49 \n\nA-7 Gasnetz in Kloten 50 \n\nA-8 Städtische Liegenschaften und Zone für öffentliche Bauten 51 \n\nA-9 Entwicklungsgebiete 53 \n\nA-10 Fluglärmsituation 55 \n\nA-11 Grundwasserkarte 56 \n\nLiteratur 57 \n\n \n\n\n\n  /  i \n\n \n\n   \nZusammenfassung \n\nDie Stadt Kloten strebt an, dass bis 2050 keine fossilen Energieträger mehr für die Wär-\n\nmeversorgung eingesetzt werden. Deshalb soll eine deutliche Verschiebung der Wärme-\n\nversorgung von Heizöl und Gas hin zu erneuerbaren Energieträgern erfolgen. Vor diesem \n\nHintergrund haben bei der räumlichen Koordination der Wärme- und Kälteversorgung in \n\nder vorliegenden Energieplanung die Alternativen zur Gasversorgung einen hohen Stel-\n\nlenwert.  \n\nAlternativen zur fossilen Versorgung \n\nEine Herausforderung für die fossilfreie Versorgung ist, dass auf grossen Teilen des Stadt-\n\ngebiets Erdsonden-Bohrungen für Wärmepumpen auf Grund der Gefährdung des Grund-\n\nwassers nicht zulässig sind. Die Grundwassernutzung für Wärme- und Kältezwecke ist \n\nmehrheitlich erlaubt (ausser in der Gewässerschutzzone). Allerdings schreibt der Kanton \n\neine Mindestentzugsmenge für Wärme oder Kälte aus dem Grundwasser vor, was eine \n\nminimale Anlagengrösse voraussetzt. Deshalb sind Gemeinschaftsanlagen notwendig und \n\nallfällige grosse Einzellösungen mit der Nachbarschaft zu koordinieren. \n\nHolz ist eine weitere Alternative zu fossilen Energieträgern. Der Wald auf Klotener Stadt-\n\ngebiet kann jedoch pro Jahr nur eine bestimmte Menge an Holz liefern. Grundsätzlich kann \n\nHolz aus regionalen Quellen zugekauft werden. Dabei steht man jedoch in Konkurrenz zu \n\nanderen Abnehmern. Holz sollte dort eingesetzt werden, wo es keine andere erneuerbare \n\nAlternative gibt.  \n\nVerbundlösungen für dicht genutzte Gebiete \n\nIm Zentrum der Energieplanung 2020 stehen Verbundgebiete, die auf Grund der Wärme-\n\nnutzungsdichte als für einen Verbund geeignet eingeschätzt werden. Der Energieplan 2020 \n\nbezeichnet insgesamt zehn Verbundgebiete, die für eine nähere Prüfung bzw. Weiterent-\n\nwicklung empfohlen werden. Hinzu kommt der Hinweis auf bereits bestehende fossile \n\nKleinverbunde, bei denen eine Ablösung mit erneuerbarer Wärme angestrebt werden \n\nsollte. Für die Verbundgebiete und Kleinverbunde wird zudem der zu bevorzugende Ener-\n\ngieträger bezeichnet. Für das übrige Stadtgebiet werden die jeweils zu priorisierenden \n\nEnergieträger festgelegt. \n\nDie Energieplanung ist nach der Genehmigung durch den Regierungsrat behördenverbind-\n\nlich. Grundeigentümer/innen können im Zusammenhang mit einer Baubewilligung zum An-\n\nschluss an Wärmeverbunde verpflichtet werden. Zudem kann die Stadt Zonen mit erhöh-\n\ntem Anteil erneuerbarer Energie festlegen. In Gebieten mit einem erneuerbaren Wärme-\n\nverbund wird der Anschluss an einen Verbund in der Regel zur wirtschaftlich interessan-\n\ntesten Variante, den erhöhten Anteil erneuerbarer Energie einzuhalten. Dies würde die \n\nwirtschaftlich notwendige Anschlussdichte des Verbunds sichern. \n\nGas auf dem Rückzug \n\nDie Energieplanung 2020 zeigt, dass ein vollständiger Rückzug des Gasnetzes aus gros-\n\nsen Teilen von Kloten in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch nicht möglich ist. Einerseits \n\n\n\n  /  ii \n\n \n\nstehen in gewissen Gebieten noch zu wenige nichtfossile Alternativen zur Verfügung (z. B. \n\nnoch keine Verbunde auf Basis erneuerbarer Energie). Andrerseits sind insbesondere Ver-\n\nbunde auf Basis von Umweltwärme in der Regel auf eine Spitzenlastdeckung beispiels-\n\nweise mit Gas angewiesen. \n\nVor dem Hintergrund der angestrebten CO2-Reduktionsziele bis 2050 empfehlen wir der \n\nStadt Kloten, in der Eigentümerstrategie ibk AG auf diese Zielsetzungen zu verpflichten. \n\nAnschliessend sollte ibk AG eine Gas-/Wärmestrategie erarbeiten, die – unter Einbezug \n\nvon Biogas und synthetischen Gasen – den Weg in eine fossilfreie Versorgung konkreti-\n\nsiert. \n\nMassnahmen im Überblick \n\nDie nachfolgende Tabelle fasst die Massnahmenziele gemäss den räumlichen Festlegun-\n\ngen im vorliegenden Energieplan zusammen. Die Nummern beziehen sich auf die Mass-\n\nnahmenblätter im Kapitel 5 «Räumliche Festlegungen und Massnahmen» und auf den \n\nEnergieplan im Anhang A-1. \n\nNr. Beschreibung und Ziel Priorität Zwischenziele bis \n\n2025 oder laufend \n\nZwischenziele bis \n\n2030 \n\nS1 Strategische Grundwassernutzungsplanung \n\nZiel: Klären des Potenzials zur Grundwassernutzung \nauf Gemeindegebiet \n\nhoch Potenzial geklärt, \nKoordinationsstelle \nvorhanden \n\n \n\nS2 Strategische Holznutzungsplanung \n\nZiel: Verfügbare Holzressourcen im Detail ermitteln \nund gezielt einsetzen \n\nhoch Potenzial geklärt, \nKoordination für Ver-\nbunde \n\n \n\nS3 Klärung Potenzial (mittel-)tiefer Geothermie \n\nZiel: Ermitteln des Potenzials an (mittel-)tiefer Ge-\nothermie auf Stadtgebiet \n\nmittel Potenzial geklärt Pilotprojekt aufge-\ngleist \n\nS4 Gasversorgung: Eigentümerstrategie und Gas-/ \n\nWärmestrategie  \n\nZiel: Verpflichtung von ibk AG zur aktiven Unterstüt-\nzung der Wärmetransformation \n\nhoch Eigentümerstrategie \nliegt vor, Gas-/Wär-\nmestrategie ibk AG \nliegt vor \n\nUmsetzungspla-\nnung vorhanden, \nKommunikation \ngestartet \n\nV1 Hohrainli \n\nZiel: Wärmeversorgung des Gebiets Hohrainli mit er-\nneuerbaren Energieträgern \n\nhoch Baustart erfolgt Realisiert \n\nV2 Reutlen \n\nZiel: Umstellen der Wärmeversorgung der Kleinver-\nbunde von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Ener-\ngiequellen \n\nhoch Eigentümer kontak-\ntiert, Beratung bei In-\nteresse durchgeführt \n\n \n\nV4 Geissberg \n\nRealisierung des Wärmeverbunds Geissberg mit er-\nneuerbaren Energiequellen \n\nmittel Machbarkeitsstudie \nliegt vor \n\nIn Umsetzung \n\nV5 bis \nV9 \n\nStadtzentrum \n\nZiel: Realisierung von mehreren thermischen Netzen \nim Stadtzentrum basierend auf Grundwasserwärme-\nnutzung und ggf. lokaler Abwärme \n\nhoch Machbarkeitsstudien \nliegen vor, Umset-\nzungsplanung vor-\nhanden \n\nErster Verbund in \nUmsetzung \n\nV10 Steinacker \n\nZiel: Planung und Realisierung eines thermischen Net-\nzes unter Nutzung von erneuerbaren Energiequellen \n\nhoch Machbarkeitsstudie \nliegt vor \n\nEntwicklungspla-\nnung vorhanden \n\nV11 Spitz \n\nZiel: Realisierung eines Wärmeverbunds basierend auf \nder Nutzung von Erdwärme \n\nhoch Machbarkeitsstudie \nliegt vor \n\nIn Umsetzung \n\n\n\n  /  iii \n\n \n\nV12 Bramen \n\nZiel: Planung und Realisierung eines Holz- oder \nGrundwasserwärmeverbunds im Gebiet Bramen \n\nhoch Machbarkeitsstudie \nliegt vor \n\nIn Umsetzung \n\nE1 Eignungsgebiet 1: Grundwasser u. a. \n\nZiel: Bei Neubauten und beim Heizungsersatz werden \nnur noch erneuerbare Energieträger eingesetzt. \n\nmittel Koordination erfolgt, \nEnergieplan proaktiv \nkommuniziert, Bera-\ntung bei Bedarf \n\nKoordination er-\nfolgt, Energieplan \nkommuniziert, Be-\nratung bei Bedarf \n\nE2 Eignungsgebiet 2: Erdwärme u. a. \n\nZiel: Bei Neubauten und beim Heizungsersatz werden \nnur noch erneuerbare Energieträger eingesetzt. \n\nmittel Energieplan proaktiv \nkommuniziert, Bera-\ntung bei Bedarf \n\nEnergieplan kom-\nmuniziert, Bera-\ntung bei Bedarf \n\nTabelle 1: Übersicht zu den Massnahmen inklusive Angaben zur Priorität und Zwischenziele bis 2025 und \n2030 \n\n \n\n\n\n    /  1 \n\n \n\n \n1 Ausgangslage \n\nDas Ziel einer kommunalen Energieplanung ist die räumliche Koordination des Wärmean-\n\ngebotes mit der Wärme- und Kältenachfrage. Dadurch können ortsgebundene Abwärme \n\nund erneuerbare Energien an dafür geeigneten Orten genutzt und Doppelspurigkeiten bei \n\nleitungsgebundenen Energieträgern vermieden werden. \n\nFür die Stadt Kloten wurde 2008 eine Energieplanung mit einem Planungshorizont von 10-\n\n15 Jahren erstellt. Seither hat sich die Stadt baulich weiterentwickelt und die energiepoliti-\n\nschen Rahmenbedingungen haben sich erheblich geändert. Vor dem Hintergrund der na-\n\ntionalen Energiestrategie 2050 und dem Anspruch der Stadt Kloten, den Energieverbrauch \n\nhin zu mehr erneuerbaren Energieträgern zu lenken, liess Kloten einen neuen Energieplan \n\nerarbeiten. Der Energieplan als Wärmenutzungsplan wird dabei als ein Teilstück der Ge-\n\nsamtenergiestrategie verstanden, welche Kloten in den nächsten Monaten ebenfalls ent-\n\nwickeln wird. \n\nDas Produkt der Energieplanung ist der Energieplanungsbericht mit der dazugehörenden \n\nEnergieplan-Karte. Auf der Karte werden Prioritätsgebiete bzw. Verbundgebiete und wei-\n\ntere Gebietsausscheidungen eingezeichnet. In den so genannten Massnahmenblättern \n\nwird beschrieben, welches die notwendigen Schritte zur Nutzung der bestehenden Poten-\n\nziale sind. Bei der Erarbeitung der Umsetzungsmassnahmen werden die energiepoliti-\n\nschen Ziele der Stadt Kloten berücksichtigt. \n\nDie Gebiete innerhalb des Flughafenperimeters werden auf Grund der beschränkten Hand-\n\nlungs- und Einflussmöglichkeiten der Stadt Kloten in der kommunalen Energieplanung \n\nnicht berücksichtigt. \n\n1.1 Ziele und Inhalt des Berichts \n\nDie Ziele der kommunalen Energieplanung Kloten sind: \n\n— Wärme- und Kälteversorgung: Senkung des Verbrauchs an fossilen Energieträgern für \n\nWärme und Kälte durch vermehrte Nutzung von erneuerbarer Energie, Umweltwärme \n\nund standortgebundener Abwärme. \n\n— Planungs- und Vollzugsinstrument: Schaffung von Planungssicherheit für Investitionen \n\nin die Nutzung von Gas, Abwärme und in erneuerbare Energieträger. \n\nDie kommunale Energieplanung Kloten ist zu diesem Zweck behördenverbindlich festzule-\n\ngen. Für Grundeigentümer hat die Energieplanung direkt keine verbindlichen Auswirkun-\n\ngen. Die Umsetzung – z. B. die Anwendung einer Anschlusspflicht an eine öffentliche Fern-\n\nwärmeversorgung – erfolgt immer durch einen rekursfähigen Entscheid (Baubewilligung \n\noder Verfügung). \n  \n\n\n\n    /  2 \n\n \n\nDer Energieplanungsbericht umfasst folgendes: \n\n— Im Kapitel 2 werden der heutige und zukünftige Wärme- und Kältebedarf dargestellt \n\nund die Zielsetzungen der künftigen Wärmeversorgung diskutiert.  \n\n— Im Kapitel 3 werden die bestehenden energierelevanten Infrastrukturen und bedeu-\n\ntende Entwicklungsgebiete identifiziert sowie die stadteigenen Grundstücke als poten-\n\nzielle Standorte für neue Infrastrukturen dargestellt.  \n\n— Das Kapitel 4 zeigt die Abwärmepotenziale und Potenziale für die Nutzung erneuerba-\n\nrer Energien auf. \n\n— Das Kapitel 5 enthält die Ausführungen zu den eigentlichen Gebietsfestlegungen und \n\ndie zugehörigen Massnahmenblätter. \n\n— In Kapitel 6 folgen ergänzende Hinweise zur Umsetzung der Energieplanung. \n\n— Im Anhang A-1 findet sich die Energieplankarte Kloten 2020 und die Liste mit den be-\n\nstehenden, geplanten und vorgeschlagenen Verbundgebieten. \n\n— Die übrigen Kapitel im Anhang enthalten diverse Karten mit zusätzlichen Detailinfor-\n\nmationen. \n\nIm vorliegenden Bericht zum Energieplan Kloten werden Mobilitätsfragen und Fragen be-\n\nzüglich Elektrizitätsversorgungsinfrastrukturen nicht behandelt. Der Fokus liegt auf der \n\nWärme- und Kälteversorgung. Strom wird nur betrachtet, falls dieser für Wärme- bzw. Käl-\n\ntezwecke (z. B. Wärmepumpen) eingesetzt wird. \n\n1.2 Grundlagen \n\nDie im Folgenden aufgeführten Dokumente wurden als Grundlage für die Erarbeitung der \n\nEnergieplanung Kloten berücksichtigt. \n\n— Kantonaler Richtplan (siehe Kapitel 1.3): Im Kantonalen Richtplan werden die Prioritä-\n\nten für Gebietsausscheidungen in kommunalen Energieplanungen festgelegt. Zudem \n\nenthält der Kantonale Richtplan Grundlagen und Festlegungen welche zu berücksich-\n\ntigen sind. Diese können auf der GIS-Karte des Kantons eingesehen werden1. \n\n— Energieplanungsbericht 2017 und die Vision Energie 2050 des Kantons Zürich \n\n(AWEL): Darin enthalten sind Angaben zu Energieverbrauch, Verbrauchsentwicklung \n\nund Energiepotenzialen innerhalb des Kantonsgebiets. Der Energieplan des Kantons \n\nkann ebenfalls auf der GIS-Plattform des Kantons eingesehen werden2. \n\n \n1 http://maps.zh.ch/?topic=KantRiZH&scale=320000&x=692000&y=252000 Stand 19.10.2019 (Angaben zu Unterwerken, \n\nTunnels, Gasleitungen, KVA, etc.) \n\n2 http://maps.zh.ch/?topic=EnergiewwwZH&scale=440268&x=2692500&y=1252500&srid=2056&offlayers=gasleitungen-\n\nsicherheitsabstand%2Cgasleitungen-konsultationsbereich%2Cgasleitungenkl%2Celektrizitaetsleitungen%2Csachplan-\n\nuebertragungsleitungen%2Cbuff_druck-messstationen%2Cdruck-messstationen%2Cunterwerke%2Cwasserkraft-\n\nwerke%2Cbezirkslabel Stand 19.10.2019 \n\n\n\n    /  3 \n\n \n\n— Auf der GIS-Karte des Kantons steht zudem der Wärmenutzungsatlas zur Verfügung. \n\nDieser zeigt insbesondere auf, wo Erdsonden-Bohrungen und die Nutzung des Grund-\n\nwassers zugelassen sind. Abrufbar sind auch die bereits bestehenden Bohrungen. Zu-\n\nsätzlich werden weitere GIS-Karten (z.B. Grundwasserkarte, Gebäudealter, Gebäude-\n\nvolumen) verwendet. \n\n— Feuerungskataster der Stadt Kloten mit allen dort registrierten Gas-, Öl- und Holzfeu-\n\nerungen. \n\nZudem wurden diverse weitere Quellen und Grundlagendaten beigezogen, die im Bericht \n\njeweils spezifisch genannt werden. \n\n1.3 Anforderung des Kantons \n\nDie Bedingungen für eine kommunale Energieplanung sind im Energieplanungsbericht des \n\nKantons Zürich festgelegt. Die Energieplanung muss von der Baudirektion genehmigt wer-\n\nden, damit sie gemäss kantonalem Energiegesetz EnerG, Art. 7 behördenverbindlich wird.  \n\nDer Kanton Zürich legt für räumliche Gebietsausscheidungen im Rahmen einer Energie-\n\nplanung folgende Prioritäten fest (Richtplan Kanton Zürich 20183, Kapitel 5.4):  \n\n1. Ortsgebundene hochwertige Abwärme \n\nAbwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und tiefer Geothermie und \n\nlangfristig zur Verfügung stehende Industrieabwärme, die ohne Hilfsenergie direkt \n\nverteilt und genutzt werden kann. \n\n2. Ortsgebundene niederwertige Abwärme und Umweltwärme \n\nAbwärme aus Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sowie Wärme aus Gewässern. \n\n3. Leitungsgebundene Energieträger \n\nGasversorgung oder Wärmenetze örtlich ungebundener Wärmequellen in beste-\n\nhenden Absatzgebieten verdichten, sofern mittelfristig günstige Rahmenbedingun-\n\ngen dafür bestehen. \n\nNetzerweiterungen sowie neue zentrale Einrichtungen mit Wärmenetzen wie etwa Holz-\n\nschnitzelfeuerungen, Vergärungsanlagen oder Anlagen zur Nutzung der tiefen Geother-\n\nmie sind unter Berücksichtigung der bestehenden Wärmeversorgungen und eines wirt-\n\nschaftlichen Betriebs zu planen (Absatzgebiete mit auch langfristig hoher Wärme-\n\ndichte). \n\nAusserhalb von Verbundlösungen ist für die Wärmeversorgung die dezentrale Nutzung \n\nörtlich ungebundener Umweltwärme aus untiefer Geothermie und Umgebungsluft sowie \n\ndie Nutzung der Sonnenenergie anzustreben; die dezentrale Nutzung der Holzenergie \n\nist für den Bedarf an hohen Temperaturen in Betracht zu ziehen. \n\n \n\n \n3 Richtplan Kanton Zürich, Beschluss des Kantonsrates (Festsetzung), Stand: 22.20.2018, https://are.zh.ch/internet/baudi-\n\nrektion/are/de/raumplanung/richtplaene/kantonaler_richtplan/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloadi-\n\ntems/427_1555485971996.spooler.download.1555488015768.pdf/20181022_Richtplantext.pdf (26.02.2020) \n\n\n\n    /  4 \n\n \n\n2 Wärme-/Kältenachfrage und Zielsetzungen von Kloten \n\n2.1 Wärmebedarf \n\nAuf dem Gemeindegebiet Kloten werden folgende Energieträger zur Wärmebereitstellung \n\nverwendet: Heizöl, Gas, Holz, Umweltwärme (aus Erdsonden, aus Energiepfählen, aus \n\nGrundwasser, aus der Aussenluft), Sonnenenergie und Elektrizität (Elektroheizungen, \n\nStrom für Wärmepumpen). \n\nAuf dem Gemeindegebiet gibt es einzelne Nahwärmenetze4, jedoch keine Fernwärmever-\n\nsorgung.  \n\n2.1.1 Abschätzung des Endenergieverbrauchs \n\nMethodik \n\nDer Verbrauch von Heizöl wurde adressgenau anhand der Daten aus dem Feuerungska-\n\ntaster (Stand 2017) der Stadt Kloten abgeschätzt. Im Feuerungskataster ist die Kesselleis-\n\ntung pro Adresse erfasst. Die Daten5 für die Ölfeuerungen sind gemäss den Aussagen des \n\nFeuerungskontrolleurs nahezu vollständig6. Gewisse Gebäude in der Nähe des Flughafens \n\nohne Feuerungen werden vermutlich mit Fernwärme des Flughafens versorgt. Die Sum-\n\nmen der installierten Kleinfeuerungen betragen 81 MW Feuerungswärmeleistung respek-\n\ntive 68 MW Nennleistung7. Die Feuerungskatasterdaten für die Holzkleinfeuerungen \n\n(<70 kW) hingegen sind nicht vollständig8, es sind nur 15 Einträge vorhanden. \n\nDie Informationen zu den Grossfeuerungen (Öl >1 MW, Holz >70 kW) stammen aus der \n\nFeuerungskontrolle des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich \n\n(AWEL).  \n\nDie Verbraucherdaten von Gas wurden von den Industriellen Betrieben Kloten (ibk AG) für \n\nden Zeitraum vom 01.10.2017 – 30.09.2018 in kWh zur Verfügung gestellt. Die Gasversor-\n\ngung des Flughafens erfolgt nicht über die ibk AG, ansonsten werden alle Gasverbraucher \n\ndurch die ibk AG beliefert9. Der Gasverbrauch der Tankstelle an der Schaff-\n\nhauserstrasse 168 wurde vernachlässigt, weil dieser nicht der Wärmebereitstellung, son-\n\ndern der Mobilität dient. \n\nAuf Grund der verschiedenen Erhebungszeitfenster der Heizölfeuerungen und der Gasfeu-\n\nerungen können gewisse Wärmemengen fälschlicherweise doppelt gezählt werden. Auf \n\nGrund der generellen Unschärfe der Hochrechnung wird dies jedoch vernachlässigt. \n\n \n4 Nahwärme = Wärmeversorgung einiger Gebäude oder Gebäudekomplexe ohne dass zwingend ein Verkauf an Dritte erfolgt \n\n(angelehnt an Minergie ®) \n\n5 Dokument «Kloten Ölfeuerungen Stand 28. März 2019.docx» wurde von Daniel Martinelli in eine Excel-Liste übertragen. \n\nDie Excel-Liste «Heioelfeuerungen_georef_20190607.xlsx» wurde korrigiert um die Anlagen mit derselben Anlagenummer \n\n(Vermeidung von Doppelzählung). \n\n6 Gemäss Telefongespräch Marcel Keller, Brandschutz- & Feuerungskontrollen, am 16.10.2019 \n\n7 Nennleistung = Feuerungswärmeleistung * Wirkungsgrad Heizkessel \n\n8 Gemäss Telefongespräch Marc Flachsmann, Fachstelle Holz-Feuerungskontrolle, am 15.10.2019 \n\n9 Mail Daniel Martinelli 15.08.2019 \n\n\n\n    /  5 \n\n \n\nFür die Umweltwärme liegen aktuelle Daten zu den bewilligungspflichtigen Wärmepumpen \n\n(96 Erdwärmesonden mit einer Gesamtwärmeentnahmeleistung von 2'610 kW und \n\nfünf Grundwasserwärmenutzungen mit einer Gesamtwärmeentnahmeleistung von 994 kW \n\nund einem Wärmeentzug von 2'173 MWh/a) des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft \n\n(AWEL) vor. Der jährliche Energieverbrauch wurde auf Grund der erfassten Wärmeent-\n\nnahme (Leistung) unter Annahme einer durchschnittlichen Zahl Volllaststunden sowie Jah-\n\nresarbeitszahlen abgeschätzt (sofern nicht angegeben). Für Luft-Wasser-Wärmepumpen \n\nliegen Daten zur installierten elektrischen Leistung der ibk AG vor. Es sind 185 Anlagen in \n\nBetrieb.  \n\nEs wurden folgende weitere Annahmen getroffen10: \n\n— Erdwärmesonden: 2'000 Volllaststunden, JAZ 3.5 \n\n— Wasser-Wasserwärmepumpen: JAZ 4.0 \n\n— Luft-Wasser-Wärmepumpen: 2'000 Volllaststunden, JAZ 3.0 \n\nDer Strombedarf von Wärmepumpen kann auf Grund der angenommenen Jahresarbeits-\n\nzahl berechnet werden. \n\nSolarthermie: Es sind keine Daten zu den installierten Solarthermieanlagen auf Gemein-\n\ndegebiet bekannt. Deshalb wurden die Angaben gemäss Markterhebung Sonnenener-\n\ngie  2017 (BFE)11 bevölkerungsanteilsmässig auf Kloten heruntergerechnet. \n\nElektroheizungen: Gemäss Aussagen der ibk AG werden für Elektroheizungen keine spe-\n\nziellen Tarife verlangt, weshalb keine gemeindespezifischen Daten zum Elektrizitätsbedarf \n\nfür Heizen verfügbar sind. Gemäss dem Bundesamt für Statistik wurden im Jahr 2014 im \n\nKanton Zürich rund 4% aller Gebäude direkt mit Elektrizität beheizt12. Als Näherung wird \n\ndeshalb angenommen, dass zusätzlich zu den restlichen Energieträgern 4% des Bedarfs \n\nvon Elektroheizungen stammt. \n\nAus den vorliegenden Daten wird nicht ersichtlich, ob das Warmwasser jeweils über die \n\nHeizung oder separat über einen Warmwassererwärmer erfolgt. Auf eine Verbrauchsschät-\n\nzung für die Warmwasseraufbereitung mit Elektroboilern oder mit Wärmepumpen-Boilern \n\nwird verzichtet. \n\nTiefe Geothermie: In Kloten ist eine Anlage in Betrieb, welche einen tiefen Aquifer (0.3-\n\n2 km, 20-70°C) zur Wärmezwecken nutzt. Die geförderte Energie wird über eine Wärme-\n\npumpe zusätzlich aufgewertet. Die entnommene geothermische Energie betrug 2014 rund \n\n0.3 GWh13.  \n\n \n10 Richard Phillips (2010): Wärmepumpen – häufig gestellte Fragen, Antworten für Laien und Interessierte über Wärmepumpen \n\nund deren Anwendungen, Bundesamt für Energie. \n\n11 Thomas Hostettler (2018): Markterhebung Sonnenenergie 2017 – Teilstatistik der Schweizerischen Statistik der erneuerba-\n\nren Energien, Bundesamt für Energie. \n\n12  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/09/02/blank/key/gebaeude/heizung.html [21.06.2016] \n\n13  Statistik der geothermischen Nutzung in der Schweiz – Ausgabe 2014, Geowatt AG, im Auftrag von EnergieSchweiz, August \n\n2015. \n\n\n\n    /  6 \n\n \n\nErgebnisse Endenergieverbrauch Wärme \n\nEnergieträger Verbrauch [MWh/a] Quelle \n\nErdgas (inkl. Propan) 38'560 Gasabsatz ibk AG (Okt. 2017 – Sept. 2018), Anteil \nProzessgas mitenthalten, ohne Flughafen & Priora \n\nBiogas 2'030 5%-igen Biogasanteil gemäss Aussage ibk AG \n\nHeizöl (inkl. Dieselöl) 150'150 137'708 MWh/a durch Kleinfeuerungen (Annahme: \n2'000 Volllaststunden) aus Feuerungskataster Klo-\nten Stand 2017. \n12'400 MWh/a durch Grossfeuerungen (Annahme: \n2'000 Volllaststunden bei Ganzjahresbetrieb, 1'000 \nVolllaststunden bei Teiljahresbetrieb, 10 Volllast-\nstunden bei Notkessel) aus AWEL-Liste Stand 2018. \n\nStrom (Elektroheizungen) 8'600 Abschätzung: 4% des übrigen Bedarfs \n\nEnergieholz 3'790 803 MWh/a durch Kleinfeuerungen (Annahme 1'750 \nVolllaststunden) aus Feuerungskataster Kloten \nStand 2017. \n2'991 MWh/a durch Grossfeuerungen (Annahme: \n1'750 Volllaststunden bei Ganzjahresbetrieb, 875 \nVolllaststunden bei Teiljahresbetrieb) aus AWEL-\nListe Stand 2019. \n\nFernwärme 0 Keine eigentliche Fernwärme vorhanden. Kleinere \nVerbunde sind in den anderen Energieträgern ent-\nhalten. \n\nUmweltwärme 13'250 Summe \n\n Davon Erdwärmesonden 5'220 AWEL Stand April 2019 \n\n Davon Grundwasserwärmepumpen 2'170 AWEL Stand April 2019 \n\n Davon Luft-Wasser-Wärmepumpen 5'860 Berechnet aus installierter elektrischen Leistung ge-\n\nmäss Angaben ibk AG \n\nStrom für Wärmepumpen 5'360 Summe \n\n Davon Erdwärmesonden 2'100 Berechnung \n\n Davon Grundwasserwärmepumpen 330 Berechnung \n\n Davon Luft-Wasser-Wärmepumpen 2'930 Berechnet aus installierter elektrischen Leistung ge-\n\nmäss Angaben ibk AG \n\nSolarthermie 1'590 Abschätzung \n\nTiefe Geothermie 300 Geowatt AG \n\nEndenergieverbrauch Wärmebereit-\n\nstellung \n\n223'630  \n\n Davon erneuerbar 34'920 16%, Strom ist erneuerbar (entspricht dem Strommix \nder Grundversorgung) \n\n Davon nicht erneuerbar 188'710 84% \n\nTabelle 2: Übersicht Endenergieverbrauch (gerundet) zu Wärmezwecken auf Gemeindegebiet Kloten (ohne \nFlughafen). Die Energiedaten beziehen sich je nach Quelle auf die Jahre 2017, 2018 oder 2019. \n\n\n\n    /  7 \n\n \n\n \neconcept \n\nFigur 1: Endenergieverbrauch zu Wärmezwecken auf Gemeindegebiet Kloten (ohne Flughafen). Die Ener-\ngiedaten beziehen sich je nach Quelle auf die Jahre 2017, 2018 oder 2019. \n\nDer spezifische Wärmebedarf pro Einwohner/in in Kloten beträgt somit ungefähr 11.4 MWh \n\npro Jahr. Gemäss dem Energieplanungsbericht ist der spezifischer Wärmebedarf im Kan-\n\nton Zürich (gleitender 4-Jahres-Schnitt) von ca. 15 MWh/EW im Jahr 1990 auf ca. 12 \n\nMWh/EW im Jahr 2015 gesunken.  \n\n2.1.2 Abschätzung des räumlich aufgelösten Wärmebedarfs \n\nDie Adressen im Klein- und Grossfeuerungskataster von Öl und Holz wurden georeferen-\n\nziert. Das räumlich dargestellte Gasnetz und die Lokalität der einzelnen Hausanschlüsse \n\nwurde aus dem geoWEB Kloten exportiert14. Jedem Anschluss wurde basierend auf der \n\nAdresse ein Gasverbrauch zugewiesen. Die Lage der Erdwärmesonden und Grundwas-\n\nserwärmepumpen ist im Wärmenutzungsatlas ersichtlich.  \n\nBezogen auf die Siedlungsfläche variiert der Nutzwärmebedarf in Abhängigkeit der bauli-\n\nchen Dichte von 28.8 bis 10'640 MWh pro Hektare (vgl. Karte A-3). \n\n2.1.3 Der Wärmebedarf wird abnehmen \n\nDer Wärmebedarf der Gebäude wird tendenziell abnehmen. Dies wegen Sanierungen und \n\nErsatzneubauten, aber auch, weil mit der Klimaerwärmung die Anzahl der Heizgradtage \n\nund damit der Heizwärmebedarf sinken wird. Bis 2030 dürfte zudem die durchschnittliche \n\nAnzahl Heizgradtage um ca. 11% gegenüber dem Durchschnitt von 1984 bis 2004 sinken, \n\nbis 2050 um ca. 15%. Auf Basis dieser Annahmen geht eine Studie von 2011 von einem \n\nRückgang des Wärmebedarfs in Wohnbauten auf Grund der Klimaerwärmung bis 2035 von \n\n \n14 Mail Daniel Martinelli 16.08.2019 \n\n\n\n    /  8 \n\n \n\nrund 10% aus, bis 2050 von minus 20% (econcept 2011). Bei Dienstleistungsbauten wird \n\nder Rückgang etwas geringer ausfallen, jedoch auch stattfinden. \n\nDer Rückgang des Wärmebedarfs wegen Sanierungen und Ersatzneubauten wird noch viel \n\ngrösser sein, sich jedoch von Quartier zu Quartier stark unterscheiden. Der Wärmebedarf \n\neines Wohnhauses von 1980 liegt bei rund 220 kWh/m2 und Jahr, derjenige eines Wohn-\n\nhauses aus den 1990-er Jahren bei rund 120 kWh/m2a. Ein Wohnungsneubau, der gemäss \n\nden geltenden Bauvorschriften (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2008, \n\nMuKEn 2008) erstellt wird, benötigt rund 48 kWh/m2a Energie für Heizung und Warmwas-\n\nser. Wird ein altes Gebäude gemäss den heutigen Vorschriften umfassend erneuert, be-\n\nnötigt es anschliessend noch rund 75 kWh/m2a. Wohnneubauten nach MuKEn 2014 wer-\n\nden noch 35 kWh/m2a benötigen.15 \n\nFür die Energieplanung bedeutet dies folgendes: Die Eignung für Wärmeverbunde wird in \n\nder Energieplanung unter anderem auf Grund der aktuellen fossilen Wärmebezugsdichte \n\nabgeschätzt. Im Rahmen der Detailabklärungen zu Wärmeverbunden, welche für die po-\n\ntenziellen Verbundgebiete empfohlen werden, muss pro Gebiet genauer abgeschätzt wer-\n\nden, wie die bauliche Entwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren aussehen wird:  \n\n— Ersatzneubauten, Gesamt- aber auch Teilsanierungen reduzieren den Energiebedarf.  \n\n— Wird das Gebiet gleichzeitig verdichtet, muss der zusätzliche Bedarf der neuen Gebäu-\n\ndeflächen ebenfalls abgeschätzt und in die Berechnungen einbezogen werden.  \n\nIn den Massnahmenblättern der Energieplanung werden die potenziellen Verbundgebiete \n\ngenauer beschrieben. Machbarkeitsstudien oder Wirtschaftlichkeitsrechnungen werden im \n\nRahmen der Energieplanung jedoch nicht erstellt. \n\n2.2 Kältebedarf \n\nBelastbare Daten über den Kältebedarf (Klimakälte, gewerbliche Kälte) in der Stadt Kloten \n\ngibt es bis anhin nicht. Der Bedarf an Klimakälte dürfte durch den Klimawandel zunehmen \n\nKlimakälte wird auch von Rechenzentren und anderen Betrieben mit grosser Serverinfra-\n\nstruktur benötigt. Der Stadt sind gemäss unseren Informationen keine grösseren Betriebe \n\nin diesem Bereich bekannt. \n\nGewerbliche Kälte wird vor allem durch Betriebe mit Kühlräumen benötigt. Gemäss Infor-\n\nmationen der Stadt gibt es im Kloten – abgesehen von den Geschäften der Detailhändler \n\n– keine Unternehmen mit relevantem Kühlbedarf, ausser allenfalls im Industriegebiet Stein-\n\nacker. Dort plant Kloten im Zusammenhang mit der anstehenden Gebietsentwicklung eine \n\nBefragung unter den Eigentümerschaften. Die Befragung soll im Verlauf des Novembers \n\n2019 durchgeführt werden. Erhoben wird auch der aktuelle und zukünftige Wärme- und \n\nKältebedarf der Betriebe im Gebiet. Diese Informationen sollten in die weiteren Abklärun-\n\ngen und Planungen zum Industriegebiet Steinacker einfliessen. \n\n \n15 Die Berechnungen zum Energieverbrauch stammen aus dem Energieplanungsbericht 2017 – Kanton Zürich, AWEL, S. 14 \n\n\n\n    /  9 \n\n \n\n2.3 Rahmenbedingungen und Ziele \n\n2.3.1 Ausgangslage international16 \n\nAn der Klimakonferenz in Paris Ende 2015 wurde für die Zeit nach 2020 ein Übereinkom-\n\nmen verabschiedet, welches alle teilnehmenden Staaten verbindlich zur Reduktion der \n\nTreibhausgasemissionen verpflichtet. Das Übereinkommen von Paris hat zum Ziel, die \n\ndurchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf deutlich un-\n\nter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wobei ein maximaler Temperaturanstieg von 1.5 Grad \n\nCelsius angestrebt wird. Die Schweiz hat das Übereinkommen von Paris am 6. Oktober \n\n2017 ratifiziert.  \n\nIm Spezialbericht des IPCC zur Klimaerwärmung vom Oktober 2018 («Global Warming of \n\n1.5°C») wurden die Auswirkungen der globalen Erwärmung des Weltklimas auf der Basis \n\ndes Pariser Abkommens untersucht (IPCC 2018). Dieser Bericht stellt fest, dass eine Be-\n\nschränkung des Temperaturanstiegs auf höchstens 1.5 Grad nur erreicht wird, wenn die \n\nglobalen Netto CO2-Emissionen bis 2050 auf null reduziert werden. Das heisst, die globale \n\nEnergieproduktion muss bis 2050 ohne CO2 Emissionen erfolgen oder die Restemissionen \n\nmüssen mit CO2-Senken kompensiert werden. \n\n2.3.2 Nationale Zielsetzungen und Vorgaben \n\nMit der Ratifizierung des Pariser Übereinkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, die \n\nCO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das Übereinkommen \n\nvon Paris ist ein rechtlich verbindliches Instrument17 und die Einhaltung der einmal gesetz-\n\nten Ziele eine völkerrechtliche Verpflichtung. Bis 2050 hat die Schweiz ein Gesamtreduk-\n\ntionsziel von minus 70 bis 85 Prozent gegenüber 1990 unter teilweiser Verwendung von \n\nausländischen Emissionsreduktionen angekündigt. Unter dem Eindruck des IPCC-\n\nSpezialberichts von 2018, den Klimademonstrationen und der daraus folgenden öffentli-\n\nchen Diskussion hat der Bundesrat am 28. August 2019 bekanntgegeben, dass er dieses \n\nKlimaziel verschärft: Die Schweiz soll bis 2050 nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als \n\nnatürliche und technische Speicher aufnehmen können. Dies bedeutet Netto-Null Emissi-\n\nonen bis zum Jahr 205018. \n\nMit der Energiestrategie 2050 hat die Schweiz ihre Energiepolitik neu ausgerichtet19. Die \n\ndazugehörige Energiegesetzgebung wurde am 21. Mai 2017 von der Stimmbevölkerung \n\ngutgeheissen und trat Anfang 2018 in Kraft. Die Energieeffizienz soll künftig deutlich er-\n\nhöht, der Anteil der erneuerbaren Energien gesteigert und die energiebedingten CO2-\n\nEmissionen gesenkt werden. Zudem dürfen keine Rahmenbewilligungen zum Bau neuer \n\n \n16 Dieses Kapitel ist in Teilen ein Auszug aus dem Bericht «Bericht zur Energiebilanz der Stadt Kloten 2012-2017» der Stadt \n\nKloten, Stand 9.7.2019 \n\n17  https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/das-uebereinkommen-\n\nvon-paris.html \n\n18 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76206.html Stand 14.10.2019 \n\n19 Dieser und der nächste Abschnitt enthalten Auszüge aus dem Bericht «Bericht zur Energiebilanz der Stadt Kloten 2012-\n\n2017» der Stadt Kloten, Stand 9.7.2019 \n\n\n\n    /  10 \n\n \n\nKernkraftwerke erteilt werden. Die Energiestrategie 2050 umfasst für den Energiever-\n\nbrauch folgende Eckwerte20:  \n\n— Der durchschnittliche Endenergieverbrauch pro Person und Jahr soll gegenüber dem \n\nBasisjahr 2000 bis 2035 um 43 Prozent sinken. \n\n— Der Stromverbrauch pro Person und Jahr soll gegenüber dem Basisjahr 2000 bis 2035 \n\num 13 Prozent sinken.  \n\nAktuell berät das Parlament das revidierte CO2-Gesetz. Dabei wird ein CO2-Grenzwert für \n\nGebäude vorgeschlagen21. Kommt der Vorschlag durch, dürfen Altbauten ab 2023 noch \n\nhöchstens 20 kg CO2 pro Quadratmeter Energiebezugsfläche verursachen. Der Grenzwert \n\nsoll alle fünf Jahre verschärft werden. Bereits der Ausgangswert kann von schlecht ge-\n\ndämmten Gebäuden mit fossiler Heizung kaum eingehalten werden.  \n\nZudem ist gemäss der parlamentarischen Beratung vorgesehen, den CO2-Abgabesatz auf \n\nBrennstoffe auf bis zu 210.- CHF pro Tonne CO2 zu erhöhen. Heute liegt er bei 96.- CHF \n\npro Tonne CO2, was ca. 25 Rp. pro Liter Heizöl entspricht22. Wenn sich die Abgabe mehr \n\nals verdoppelt, wird sich das auf die Höhe der Nebenkosten in fossil beheizten Gebäuden \n\nspürbar auswirken.  \n\n2.3.3 Kantonale Vorgaben \n\nIn Ergänzung zu Kapitel 1.2 und 1.3, welches die kantonalen Grundlagen betreffend Ener-\n\ngieplanung aufführt, ist zu erwähnen, dass der Kanton vor allem mit seinen Vorgaben zur \n\nEnergienutzung in Gebäuden den Energiebedarf beeinflusst. Aktuell basiert die Energie-\n\ngesetzgebung auf den MuKEn2008 (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, \n\nStand 2008). Die neuen MuKEn2014 wurden im Januar 2015 von der Konferenz Kantona-\n\nler Energiedirektoren verabschiedete. Die Baudirektion des Kantons Zürich ist aktuell da-\n\nran, eine Vorlage zur Änderung des Energiegesetzes auf Basis der neuen MuKEn zu erar-\n\nbeiten. Die Änderungen werden jedoch frühestens 2021 erwartet. Im Hinblick auf die ener-\n\ngiepolitischen Ziele, welche die Energieplanung prägen, ist der Teil F «Erneuerbare Wärme \n\nbeim Wärmeerzeugerersatz» zentral. Dieser würde es in Zukunft verbieten, bei älteren, \n\nunsanierten Gebäuden eine fossile Heizung ohne zusätzliche Massnahmen wiederum mit \n\neiner fossilen Heizung zu ersetzen. Diese Bestimmung würde den Umstieg auf erneuer-\n\nbare Energieträger beim Heizungsersatz beschleunigen. \n\n2.3.4 Energie- und klimapolitische Ziele für Kloten \n\nIn Kloten findet bis spätestens im März 2021 eine energie- und klimapolitisch wichtige Ab-\n\nstimmung über die Initiative «Nachhaltiges Kloten» und einen Gegenvorschlag dazu statt.  \n\n \n20 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energiestrategie-2050/_jcr_content/par/tabs/items/tab/tabpar/externalcon-\n\ntent.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvY-\n\nWQvODk5My5wZGY=.pdf, Stand 14.10.2019 \n\n21  BAFU/BFE (2019): Folien zum Informationsanlass Kompensationsprojekte und -programme im Inland. 28.11.2019 \n\n22  https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolitik/co2-abgabe/erhebung-der-co2-\n\nabgabe-auf-brennstoffen.html, Stand 16.12.2019 \n\n\n\n    /  11 \n\n \n\nParallel zur Energieplanung laufen aktuell im Austausch mit der Arbeitsgruppe Energie-\n\nstrategie auch die Arbeiten für die Gesamtenergiestrategie der Stadt Kloten. Darin werden \n\ndie übergeordneten Klimaziele konkretisiert und mit Zwischenzielen versehen.  \n\nDer Stadtrat und die Arbeitsgruppe Energiestrategie sind der Überzeugung, dass Kloten \n\nsich schon heute für eine konsequente Reduktion der CO2-Emissionen in Kloten einsetzen \n\nmuss – unabhängig vom Ausgang der Abstimmung – um die Vorgaben von Netto Null CO2 \n\nbis 2050 erreichen zu können. Vor diesem Hintergrund wurden Vorgaben zur schrittweisen \n\nCO2 Reduktion bis 2050 in einer Gesamtenergiestrategie für die Stadt Kloten erarbeitet. \n\n \n\nDie Gesamtenergiestrategie formuliert zwei zentrale und konkrete übergeordnete Ziele: \n\n— Die Stadt Kloten verpflichtet sich, das Potenzial lokal produzierbarer erneuerbarer \n\nEnergie auszuschöpfen. \n\n— Die Stadt Kloten setzt sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür ein, die Stadt Kloten \n\nbis 2050 möglichst ohne fossile Energieträger zu versorgen um ihre CO2 Emissionen \n\nsoweit wie möglich zu senken. \n\n \n\n2.3.5 Immobilienstrategie \n\nDer Stadtrat Kloten hat am 5. Mai 2020 eine Immobilienstrategie. verabschiedet. Die über-\n\ngeordnete Zielsetzung von «fossilfrei bis 2050» fand auch Eingang in diese Strategie. \n\n2.3.6 Strategie Industrielle Betriebe Kloten AG (ibk AG) \n\nDie ibk AG sind ein selbständiges Unternehmen, das zu 100% im Besitz der Stadt Kloten \n\nist. Die ibk AG versorgt Kloten über das eigene Netz mit Gas, Strom und Wasser. Im Gebiet \n\nHohrainli entwickelt die ibk AG einen Wärmeverbund, im Industriegebiet Steinacker wird \n\ndie Machbarkeit eines Wärmeverbundes geprüft. Im Industriegebiet geht es u. a. auch da-\n\nrum, die baulichen Optionen für den Wärmeverbund offen zu halten. Dies im Zusammen-\n\nhang mit der Erweiterung der Glatttalbahn, deren Trassée durch das Gebiet führen soll. \n\nMittelfristig wird sich die ibk AG damit zum Wärmeverbundbetreiber entwickeln. \n\nDie ibk AG als lokaler Energieversorger ist ein zentraler Akteur der Energieplanung. Die \n\nPerspektive, die Anliegen und das Knowhow der ibk AG werden über ein Geschäftslei-\n\ntungsmitglied sowohl in die Erarbeitung der Energieplanung als auch der Gesamtenergie-\n\nstrategie einbezogen. Gemäss Auskunft der ibk AG hat der Verwaltungsrat bereits be-\n\nschlossen, dass das Gasversorgungsgebiet nicht mehr erweitert wird. \n\nDie Stadt bringt ihre energiepolitischen Interessen gegenüber ibk AG insbesondere über \n\ndie Eigentümerstrategie ein. Die Eigentümerstrategie wird gegenwärtig vor dem Hinter-\n\ngrund der Klimaziele für 2050 überprüft und angepasst. Aus Sicht der Energieplanung soll-\n\nten in der Eigentümerstrategie diverse Themen explizit adressiert werden. Dazu gehören \n\nein CO2-Absenkpfad der Gasversorgung mit Einbezug von Biogas und synthetischen Ga-\n\nsen (Power-to-Gas), der Aufbau neuer Produkte und Dienstleistungen für die CO2-freie \n\n\n\n    /  12 \n\n \n\nWärmeversorgung sowie die Klärung der Erwartungen der Eigentümerin an die Wirtschaft-\n\nlichkeit der Aktivitäten von ibk unter den Prämissen eines verstärkten Klimaschutzes.  \n\n\n\n    /  13 \n\n \n\n3 Bestehende Infrastrukturen und Entwicklungsgebiete \n\n3.1 Ausgewählte Infrastrukturen mit Relevanz für die Wärmeversorgung \n\nIm Rahmen von Vorarbeiten wurden verschiedene Karten mit Infrastrukturen, welche für \n\ndie Wärmeversorgung relevant sind, erstellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick \n\ndazu, die entsprechenden Karten finden sich im Anhang: \n\nInfrastruktur Plangrundlage \n\nWärmenetze Die realisierten Wärmeverbunde sind im Energieplan (Anhang A-1) ersichtlich. Es sind \nmehrere kleine Nahwärmenetze vorhanden. \n\nGebäudealter Siehe Anhang A-4: Gebäudealter \n\nSiedlungsstruktur Siehe Anhang A-6: Zonenplan  \n\nGasnetz Siehe Anhang A-7: Aktuelles Gasversorgungsgebiet \n\nWKK-Anlagen Gemäss Energieplan des Kantons Zürich gibt es in Kloten keine entsprechenden An-\nlagen. \n\nTabelle 3: Für die Wärmeversorgung relevante Infrastrukturen in Kloten. \n\n3.2 Städtische Liegenschaften \n\nMit Unterstützung des Leiters Liegenschaften wurden die städtischen Liegenschaften und \n\nGrundstücke zusammengestellt. Im Anhang A-8 ist einerseits die Zone für öffentliche Bau-\n\nten (Oe II-IV) ersichtlich23. Zudem sind die städtischen Liegenschaften markiert. Meist be-\n\nfinden sich die Liegenschaften der Stadt in der Zone für öffentliche Bauten. \n\nDer städtische Immobilienbesitz ist deshalb von Interesse, weil die städtischen Liegen-\n\nschaften als Standort und Nukleus für Verbundlösungen dienen können. Städtische Frei-\n\nflächen wiederum bieten zudem das Potenzial für Erdsonden-Felder, welche angrenzende \n\nVerbunde speisen könnten. \n\nDie Stadt Kloten hat in der städtischen Immobilienstrategie die übergeordnete Zielsetzung \n\neiner fossilfreien Versorgung bis 2050 für die eigenen Bauten konkretisiert. Deshalb erüb-\n\nrigt sich in der Energieplanung ein Massnahmenblatt zum Umgang mit den städtischen \n\nBauten. Über die Liegenschaftsstrategie hinaus hat die Stadt eine Vorbildfunktion inne und \n\nsoll entsprechend gute Handlungsbeispiele liefern. \n\nDas Zentrum Schluefweg (Swiss Arena, Hallen- und Freibad) ist für einen erheblichen Teil \n\ndes Energieverbrauchs der stadteigenen Liegenschaften verantwortlich. Aktuell wird dort \n\ndie Realisierung einer erneuerbaren Energieversorgung geprüft. Weil sich bereits die Ver-\n\nsorgung des Zentrums als herausfordernd erweist, wird von einer Einbindung des Zent-\n\nrums Schluefweg in einen Verbund mit der Nachbarschaft abgesehen. \n\n \n23 https://are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/geoinformation/geodaten_uebersicht/uerbersicht_oereb_kataster.html \n\n11.10.2019 \n\n\n\n    /  14 \n\n \n\n3.3 Stadtentwicklung \n\nZu den Entwicklungsgebieten gehören unbebaute Zonen und Gebiete, in denen in abseh-\n\nbarer Zeit mit grösseren Erneuerungen des Bestands gerechnet wird. Bei Letzteren sind \n\nNeu- und Ersatzbauten möglich oder vorgesehen. \n\nAuf einem Teil des Stadtgebiets wird die Entwicklung durch die Fluglärmsituation ge-\n\nhemmt. Innerhalb der «Abgrenzungslinie» (Gebiet in dem mit Überschreitungen der Lärm-\n\ngrenzwerte gerecht werden muss) gemäss kantonalem Richtplan sind keine Aufzonungen \n\nmöglich, es kann lediglich die Bau- und Zonenordnung ausgeschöpft werden, sofern die \n\nAlarmwerte nicht überschritten werden. Die Abgrenzungslinie umfasst fast das gesamte \n\nStadtzentrum nördlich der Gleise (siehe A-10). Die Alarmwerte sind im Gebiet Feld über-\n\nschritten, dies betrifft jedoch vor allem Industriegebiete. \n\nZurzeit beträgt die Anzahl Einwohner/innen von Kloten knapp über 20'000. Gemäss dem \n\nAmt für Stadtentwicklungen wird mit einem jährlichen Zuwachs von ca. 300 Einwohnern \n\nund 150 Wohnungen gerechnet. Derzeit sind rund 37'000 Personen in der Gemeinde be-\n\nschäftigt (30'000 VZÄ).  \n\nDie bauliche Entwicklung in den Entwicklungsgebieten verändert den nachgefragten Ener-\n\ngiebedarf. Zudem können Liegenschaften mit grösseren baulichen Veränderungen (insbe-\n\nsondere Ersatzneubauten) als Nukleus für Verbundlösungen angesehen werden. Einige \n\nkleinere Gebiete und Areale werden bis anfangs 2025 realisiert (vor allem im Stadtzent-\n\nrum). Ab 2025 werden diverse grössere Gebiete weiterentwickelt, insbesondere südlich \n\ndes Bahnhofs (Areal Bahnhof Süd, Römerweg, Breiti), im Gebiet Hohrainli und Chasern \n\nsowie im Industriegebiet Steinacker. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Glatttalbahn, \n\ndie durch das Industriegebiet führen wird, soll das Industriegebiet in eine gemischt ge-\n\nnutzte Zone mit Wohn- und Gewerbenutzungen überführt werden. \n\nAnhang A-9 stellt die Entwicklungsgebiete auf einer Karte dar und die Tabelle 7 ergänzt \n\nInformationen zum Entwicklungshorizont, den Flächen, den erwarteten zusätzlichen Ein-\n\nwohnern und Beschäftigten (soweit vorhanden). \n\n\n\n    /  15 \n\n \n\n4 Potenziale für die Wärme- und Kälteversorgung \n\nDas folgende Kapitel zeigt die Potenziale für die Wärme- und Kälteversorgung auf. Dabei \n\nwerden standortgebundene hochwertige und niederwertige Abwärme, sowie regionale er-\n\nneuerbare Energieträger unterschieden. Bei den Potenzialen werden jeweils die heutige \n\nNutzung und das verbleibende ungenutzte Potenzial dargestellt. Es wird in der Regel das \n\nökologische Potenzial ausgewiesen, also jenes Potenzial, das ausgeschöpft werden kann, \n\nohne die Umwelt irreversibel zu beeinträchtigen.  \n\n4.1 Ortsgebundene hochwertige Abwärme \n\nAls standortgebundene, hochwertige Abwärme wird Abwärme bezeichnet, die direkt ohne \n\nHilfsenergie genutzt werden kann. \n\n4.1.1 Gewerbliche hochwertige Abwärme \n\nEs gibt auf dem Stadtgebiet einige Gewerbe- und Industriebetriebe aus der produzierenden \n\nBranche, welche Feuerungen für Prozessenergie verwenden. Dies ist v. a. im Gebiet Stein-\n\nacker24,25 der Fall. Die Stadt Kloten hat Ende 2019 bei den knapp 40 dort ansässigen Un-\n\nternehmen bzw. Grundeigentümern eine Umfrage durchgeführt, welche sich auch auf den \n\nWärme- und Kältebedarf sowie auf das Abwärmepotenzial bezogen hat. 12 Eigentümer im \n\nGebiet gaben an, Energie für industrielle Prozesse oder die Produktion zu benötigen. Rund \n\ndie Hälfte aller Unternehmen im Gebiet äusserten ein grundsätzliches Interesse, ihre Lie-\n\ngenschaften an einen zukünftigen Wärmeverbund anzuschliessen. Aussagen zum Kälte-\n\nbedarf wurden keine gemacht. \n\nAm Schluefweg wird die Abwärme der Eisproduktion zum Beheizen des Hallenbads ge-\n\nnutzt. Es besteht kein zusätzliches Abwärmepotenzial.  \n\n4.1.2 Tiefe Geothermie \n\nVon tiefer Erdwärme spricht man bei einer Erschliessung der Tiefen von 400 m bis 5–6 km. \n\nGrössere Tiefen sind aktuell wirtschaftlich nicht interessant, da die Kosten mit der Bohrtiefe \n\nexponentiell ansteigen. Die Wärmenutzung ist auf Grund der hohen Temperaturen direkt \n\nmöglich. Bei Temperaturen deutlich über 100°C kann zusätzlich Elektrizität produziert wer-\n\nden.  \n\nBei der Nutzung der tiefen Erdwärme gilt es zwei Systeme zu unterscheiden: \n\n— Beim ersten Anlagentyp spricht man von hydrothermalen Systemen. Sie nutzen das \n\nWasser von wasserführenden Gesteinsschichten tief im Untergrund. \n\n \n24 Handels- und Produktionsunternehmen für Eier, Eiprodukte, gekühlte Frischprodukte und Tiefkühlprodukte. Am Standort \n\nKloten ist der Hauptsitz und eine Produktionsanlage. Adresse: Steinackerstr. 35, 8302 Kloten. \n\n25 Produzent für Baustoffe. Am Standort Kloten wird Walzasphalt produziert und recycelt. Adresse: Oberfeldstrasse 28, 8302 \n\nKloten. \n\n\n\n    /  16 \n\n \n\n— Der zweite Anlagentyp wird als petrothermales System bezeichnet. Dieses wird ange-\n\nwendet, wenn kein nutzbares Wasser im Untergrund vorzufinden ist. Um die Erdwärme \n\ndennoch nutzen zu können, wird Wasser unter hohem Druck in den Untergrund ge-\n\npresst, bis das Gestein aufbricht. Dabei können Erschütterungen wie bei den Geother-\n\nmieanlagen in Basel und St.Gallen resultieren.  \n\nHeutige Nutzung: 300 MWh/a thermische Nutzung26 (Siedlung Hohstrasse, hydrotherma-\n\nles System, in ca. 405 m Tiefe27) \n\nUngenutztes Potenzial: Gemäss einer Studie der Axpo AG und eines Berichts des Kan-\n\ntons ist nach heutigem Stand der Technik und aus geologischer Sicht in Kloten das Poten-\n\nzial von tiefer Geothermie für Wärmezwecke nicht interessant28. Genauere Potenzialab-\n\nschätzungen sind erst auf Grund von geologischen Machbarkeitsstudien möglich. In den \n\nMassnahmenblättern wird das Thema aufgegriffen. \n\n4.1.3 Abwärme Kehrichtverbrennungsanlagen \n\nAuf dem Stadtgebiet Kloten steht keine Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). In der Nach-\n\nbargemeinde Opfikon wird Fernwärme von der KVA Hagenholz in Zürich genutzt.  \n\nHeutige Nutzung: keine \n\nUngenutztes Potenzial: Die geplante Aufrüstung der Wärmerückgewinnung in einer Ofen-\n\nlinie der KVA Hagenholz auf dem Stadtgebiet Zürich bringt zusätzliches Abwärmepoten-\n\nzial. Das Netz der Zürich Wärme erschliesst bis heute den Glattpark in Opfikon. Um die \n\nStadt Kloten an das Fernwärmenetz anzuschliessen, wäre eine Verbindungsleitung von \n\n1.8 km (Luftlinie) ab dem Glattpark bis an den südwestlichen Rand von Kloten notwendig. \n\nDa jedoch auch in Opfikon geeignete Verbundgebiete noch nicht mit Fernwärme erschlos-\n\nsen sind und deren Erschliessung naheliegender ist, scheint diese Lösung nicht vordring-\n\nlich. \n\n4.2 Ortsgebundene niederwertige Abwärme und Umweltwärme \n\nStandortgebundene, niederwertige Abwärme kann mit Hilfsenergie zur Wärmeversorgung \n\ngenutzt werden. In den meisten Fällen ist die Hilfsenergie Strom, welcher einer Wärme-\n\npumpe zugeführt wird. Die Wärmepumpen-Technik nutzt die niederwertige Abwärme als \n\nQuelle und liefert Wärmeenergie auf einem für den Wärmebezüger nutzbaren Tempera-\n\nturniveau. Je nach Konzept kann der erforderliche Temperaturhub zentral erfolgen und die \n\nWärme wird in ein Netz gespeist oder er erfolgt dezentral beim Wärmebezüger. \n\n \n26 Statistik der geothermischen Nutzung in der Schweiz – Ausgabe 2014, Geowatt AG, im Auftrag von EnergieSchweiz, August \n\n2015. \n\n27  https://www.yumpu.com/de/document/read/21506582/exkursionsfuhrer-geothermie-guide-des-excursions-geothermiques- \n\n(abgerufen am 14.02.2020) \n\n28 Das Potenzial von tiefer Geothermie für Wärmezwecke ist in folgenden Dokumenten für den Kanton Zürich beschrieben: \n\nGeothermische Energie im Kanton Zürich – Grundlagen und Potenzial, Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, \n\nEnergie und Luft (AWEL), November 2007 & https://awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfa-\n\nelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/geothermische_energi_0/download.spoo-\n\nler.download.1534491610305.pdf/Geothermie_2008.pdf  \n\n\n\n    /  17 \n\n \n\n4.2.1 Gewerbliche niederwertige Abwärme \n\nGrössere produzierende Betriebe und Rechenzentren produzieren ggf. niederwertige Ab-\n\nwärme, welche für Wärmezwecke genutzt werden kann. Die Bertschi Bäckerei zum Brot-\n\nkorb29 hat eventuell nutzbare Abwärme (welche z. B. ins Verbundgebiet Hohrainli einge-\n\nspeist werden könnte). Dies wird zurzeit durch die Stadt und ibk AG abgeklärt. Gemäss \n\nden Gesprächen mit dem Energiebeauftragten gibt es keine weiteren Unternehmen mit \n\nAbwärme, welche für die Energieplanung berücksichtigt werden müssten. \n\nAuf dem Stadtgebiet von Kloten betreiben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) \n\nzwei Unterwerke, eines bei der Fracht Flughafen (Butzenbüelstrasse) und das andere beim \n\nBahnhof Balsberg. Die Abwärme der elektrischen Installationen wird für die Beheizung des \n\nUnterwerkes benutzt. In den Sommermonaten besteht kurzzeitig Kühlbedarf.30 \n\n4.2.2 Abwärme aus Abwasserkanälen \n\nDas Abwasser der Gemeinde Kloten wird in der ARA Opfikon-Kloten gereinigt. Die ARA \n\nbefindet sich auf dem Stadtgebiet von Opfikon. \n\nDie Wärme des Abwassers kann zum einen dem gereinigten Abwasser auf bzw. nach der \n\nKläranlage (geklärtes Abwasser) oder zum anderen aus der Kanalisation (ungeklärtes Ab-\n\nwasser) entnommen und zur Beheizung und zum Kühlen von Gebäuden genutzt werden. \n\nDie Nutzung von Abwärme, welche durch die Verbrennung von Klärschlamm entsteht, ist \n\nnicht möglich, da der anfallende Klärschlamm in der ARA Opfikon-Kloten entwässert (30% \n\nTrockensubstanz) und danach beim Werdhölzli thermisch verwertet wird. Im Werdhözli soll \n\nes in Zukunft möglich sein, den Phosphor aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen. Eine \n\nthermische Verwertung vor Ort in Opfikon-Kloten würde wesentlich teurer ausfallen. \n\nGemäss der Energieplanung Opfikon wird das Abwärmepotenzial der ARA durch den dort \n\ngeplanten Wärmeverbund bereits ausgeschöpft. Durch die Wärmenutzung des ungeklärten \n\nAbwassers aus Kloten würde die Wärmeentnahmeleistung in der ARA Opfikon-Kloten ge-\n\nmindert. Deshalb besteht gemäss heutigem Kenntnisstand kein Abwärmepotenzial aus der \n\nARA für Kloten. Der geplante Wärmeverbund in Opfikon soll gemäss aktuellem Informati-\n\nonsstand (Februar 2020) jedoch neu insbesondere durch Abwärme aus einem Rechen-\n\nzentrum gespeist werden. Inwiefern mittelfristig ein Ausbau dieses Netzes über die Ge-\n\nmeindegrenze möglich und zielführend ist, sollte mittelfristig geklärt werden (vgl. Kapitel \n\n6.3 «Koordination mit Nachbargemeinden»). \n\n4.2.3 Untiefe Geothermie  \n\nDie Nutzung von Umweltwärme bis rund 400 m im Boden wird als untiefe Geothermie be-\n\nzeichnet. Die vorhandene Wärme in diesem Tiefenbereich eignet sich auf Grund der Tem-\n\nperatur von bis zu 18 °C und konstantem Temperaturniveau zur Nutzung mittels Wärme-\n\npumpe. Es stehen verschiedenen System für die nachhaltige Gewinnung von Wärme und \n\nKälte zur Auswahl, wobei Erdwärmesonden am weitesten verbreitet sind.  \n\n \n29 Bertschi Bäckerei zum Brotkorb beschäftigt an der Talacherstrasse 20 rund 260 Mitarbeiter. \n\n30 Telefongespräch mit Jürg Hedinger, EKZ. \n\n\n\n    /  18 \n\n \n\nNeben Erdwärmesonden gewinnen auch sogenannte thermoaktive Elemente31, Erdregister \n\nund Erdwärmekörbe an Bedeutung. Insbesondere in Gebieten, in welchen Erdwärmeson-\n\nden nicht zulässig sind (u. a. in Grundwassergebieten), stellen solche Systeme in der Deck-\n\nschicht (bis ca. 5 m Tiefe), auch in Kombination mit anderen Wärmerzeugungssystemen, \n\neine mögliche Alternative dar.32 \n\nDie Zulässigkeit von Erdwärmesonden (EWS), thermischen Elementen, Erdregistern und \n\nEnergiekörben ist im Anhang A-5 dargestellt. Wegen den Grundwasservorkommen im \n\nZentrum von Kloten ist dort der Einsatz von EWS nicht zugelassen. Oft empfiehlt es sich, \n\nverschiedene Energieerzeugungssysteme zu kombinieren und saisonale Speicherlösun-\n\ngen zu realisieren.  \n\nHeutige Nutzung: 5'245 MWh/a (Umweltwärme) mehrheitlich durch Erdsonden \n\nUngenutztes Potenzial: Das Wärmepotenzial aus Erdwärme mit Erdsonden deckt im Re-\n\ngelfall den Wärmebedarf der Gebäude, die vorher fossil beheizt wurden. Die aktuell fossil \n\nnachgefragte Wärmeenergie in diesem Gebiet beträgt rund 45'000 MWh/a, wovon knapp \n\n35'000 MWh/a durch Erdwärme bereitgestellt werden müssten. Es wird empfohlen, Erd-\n\nsonden mit Regeneration zu betreiben. Dadurch kann im Sommer dem Boden die im Winter \n\nentzogene Wärme wieder zugeführt werden. Gleichzeitig kann dieses System zur Kühlung \n\nder Gebäude genutzt werden. Damit wird das Risiko eines längerfristigen Auskühlens des \n\nUntergrunds minimiert33. .  \n\n4.2.4 Wärmenutzung aus Gewässern \n\nGemäss der Planungshilfe zur «Wärme- und Kältenutzung aus Flüssen und Seen»34 ist die \n\nNutzung von Fliessgewässern nur erlaubt, wenn der Trockenwetterabfluss Q347 grösser \n\nals 500 l/s ist. Diese Bedingung ist für den Altbach nicht gegeben. Es gibt auf dem Ge-\n\nmeindegebiet keine Möglichkeit zur Nutzung von Wärme aus Oberflächengewässern35. \n\nDie Zulässigkeit der Wärmenutzung von Grundwasser ist im Wärmenutzungsatlas gere-\n\ngelt. Die Grundwassernutzung ist in grossen Teilen des Stadtgebiets zulässig, wenn auch \n\nteilweise mit Auflagen. Eine minimale Anlagengrösse ist gebietsweise vorgeschrieben, in \n\nder Regel sind es 150 kW Kälteleistung (Wärmeentzug aus dem Grundwasser) bzw. \n\n100 kW bei Minergie-Bauten. Begründet wird diese minimale Anlagengrösse dadurch, dass \n\n \n31  Bei thermoaktiven Elementen handelt es sich um verschiedenartige, im Untergrund platzierte Gebäude- und Anlagenteile \n\n(Pfahlfundationen, Bodenplatten usw.), welche insbesondere zur Konditionierung der Frischluft bei künstlicher Belüftung \n\ngenutzt werden. Bei Neubauten mit erforderlicher Fundation können die Fundationspfähle als Energiepfähle realisiert wer-\n\nden - wie z. B. im The Circle. Die aufgenommene Erdwärme wird mittels einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturni-\n\nveau gehoben. Auf diese Weise wird der Untergrund als Wärmequelle, Wärmesenke und Wärmespeicher genutzt. \n\n32  Energienutzung aus Untergrund und Grundwasser, Planungshilfe, Juni 2010. AWEL Baudirektion Kanton Zürich. \n\n33 Wir gehen davon aus, dass die Situation in Kloten auf Grund der hohen Dichte im Zentrum vergleichbar ist mit der Stadt \n\nZürich. Für Zürich wurde 2014 eine entsprechende Studie durchgeführt, die für Erdsondenfelder und für Gebiete mit vielen \n\nEinzelsonden eine Regeneration empfiehlt (Weisskopf Partner 2014), um die langfristige Nutzbarkeit des Untergrundes als \n\nWärmequelle zu gewährleisten. \n\n34 Planungshilfe Wärme- und Kältenutzung aus Flüssen und Seen, Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Ener-\n\ngie und Luft (AWEL), 2008.  \n\n35 Gemäss Telefonat mit Marco Calderoni (Sektion Gewässernutzung, AWEL) am 03.10.2019. \n\n\n\n    /  19 \n\n \n\nGrundwasserfassungen eine potenzielle Eingangspforte für Grundwasserverschmutzun-\n\ngen sind. Diese Gefahr kann durch eine Beschränkung auf weniger, dafür grössere Wär-\n\nmenutzungsanlagen reduziert werden. \n\nHeutige Nutzung: 2'173 MWh/a aus Grundwasser, 3 weitere Anlagen bewilligt aber noch \n\nnicht in Betrieb. \n\nUngenutztes Potenzial: Gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich36 sind die Be-\n\ndingungen für die Grundwasserwärmenutzung insbesondere im Zentrumsgebiet nördliche \n\nder Bahngeleise gut (Gebiet mit mittlerer bis grosser Grundwassermächtigkeit). Im Gebiet \n\nrund um den Bahnhof (Bahnhofstrasse) und südlich davon (entlang Breitistrasse), haben \n\nbereits durchgeführte Abklärungen gezeigt, dass teilweise nicht genügend Grundwasser \n\nfür eine Nutzung vorhanden ist37. Aus den vorhandenen punktuellen Abklärungen kann \n\nnicht auf das Grundwassernutzungspotenzial des Gemeindegebiets geschlossen werden. \n\nEs kann jedoch festgehalten werden, dass die bei den punktuellen Abklärungen angetroffe-\n\nnen Verhältnisse bezüglich Mächtigkeit des Grundwasserstroms mit der Grundwasserkarte \n\n(siehe A-11) übereinstimmen oder gebietsweise leicht unterschätzt werden. Wenn es um \n\ndas Potenzial eines konkreten Standorts geht, müssen die lokalen Gegebenheiten in geo-\n\nlogisch-hydrogeologischen Untersuchungen (Probebohrungen) genauer abgeklärt wer-\n\nden38. Der Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen und zu hohen oder zu tiefen \n\nWassertemperaturen hat auf jeden Fall Priorität. \n\n4.2.5 Spezialfälle \n\nAuf Grund der Informationen, die für die Arbeiten vorlagen, gehen wir davon aus, dass das \n\nPotenzial für die Nutzung von Tunnelabluft in Kloten nicht relevant ist. Gemäss Auskunft \n\nder SBB ist das Wärmenutzungspotenzial bei einem Tunnel mit nur ca. 4 km Länge \n\n«höchstwahrscheinlich sehr gering»39. Detaillierte Berechnungen zum konkreten Tunnel \n\nliegen jedoch bei den SBB nicht vor. \n\nIm Gebiet Steinacker soll mit dem Ausbau der Glatttalbahn ein 1.8 km langer Hochwasser-\n\nentlastungsstollen erstellt werden. Inwiefern dieser Stollen als saisonaler Wärmespeicher \n\ngenutzt werden kann, wird derzeit abgeklärt. \n  \n\n \n36 https://maps.zh.ch/?topic=AwelGrundWaHWwwwZH&offlayers=bezirkslabels&scale=310000&x=692000&y=252000, abge-\n\nrufen am 21.10.2019. \n\n37 Präsentation von Amstein + Walthert «Kloten Wärmeverbund Zentrum – Zwischenstand 8. Juni 2017» \n\n38 Telefongespräch 29.11.2019 mit Herrn Roland Toussaint Firma Dr. Heinrich Jäckli AG. Es besteht gemäss der Dr. Heinrich \n\nJäckli AG die Möglichkeit das Potenzial zur Grundwasserwärmenutzung auf Basis von bestehenden Daten vertieft abzuklä-\n\nren und so eine Potenzialschätzung für das Gemeindegebiet zu erhalten. \n\n39  Emailauskunft von Andreas Haldi, Andreas Haldi, SBB AG, Infrastruktur Anlagen und Technologie, 8.11.2019 \n\n\n\n    /  20 \n\n \n\n4.3 Wärme aus regionalen, erneuerbaren Energieträgern \n\n4.3.1 Holz \n\nEnergieholz bezeichnet energetisch nutzbares Holz aus dem Wald sowie Rest- und Altholz.  \n\nHeutige Nutzung: Die heutige Nutzung beträgt gemäss Kleinfeuerungskataster und der \n\nAWEL-Liste zu den Grossfeuerungen rund 3'794 MWh pro Jahr. Gemäss Aussagen der \n\nFachstelle Holz-Feuerungskontrolle40 ist das Kleinfeuerungskataster nicht vollständig. Ge-\n\nmäss den für die Energieplanung vorliegenden Informationen hat das Forstamt aktuell Lie-\n\nferverträge von rund 1'600 MWh Holzenergie aus Hackschnitzel.  \n\nUngenutztes Potenzial: Gemäss Energieplan des Kantons Zürich (AWEL, Stand. \n\n1.1.2017) beläuft sich das theoretische Holzpotenzial auf dem Klotener Stadtgebiet auf \n\n7'511 MWh. Grundsätzlich kann auch Holz von ausserhalb des Stadtgebiets zugekauft \n\nwerden. Dort steht man jedoch stärker in Konkurrenz zu anderen Abnehmern, wie z. B. \n\ndem Holzheizkraftwerk Aubrugg in Wallisellen. Es empfiehlt sich deshalb, das Holzpoten-\n\nzial des Waldes auf Klotener Gebiet vollständig zu nutzen, jedoch auf Importe von Holz \n\nvon ausserhalb des Stadtgebiets möglichst zu verzichten. \n\nGemäss ersten Abklärungen von ibk AG beim Stadtförster beträgt das Hackschnitzel-Po-\n\ntenzial des Walds, welcher der Stadt gehört (ca. 260 ha), rund 5'300 Sm3. Unter der An-\n\nnahme, dass es sich v. a. um Tannenholz handelt entspricht 1 Sm3 rund 0.7 MWh Ener-\n\ngieinhalt. Somit beträgt das Holzpotenzial des Stadtwalds rund 3'710 MWh. Daneben gibt \n\nes noch ca. 240 ha Wald auf Klotener Stadtgebiet, der Privaten, dem Militär, der Koopera-\n\ntion Opfikon und anderen Eigentümern gehört, jedoch zum Teil ebenfalls vom Forstamt der \n\nStadt Kloten bewirtschaftet wird. Abzüglich der heute bereits gelieferten Menge gehen wir \n\nvon einem ungenutzten Energieholz-Potenzial für den ganzen Wald von ca. 6'000 MWh \n\npro Jahr aus. \n\n4.3.2 Biomasse (ohne Holz) \n\nDie Grünabfälle der kommunalen Sammlung betrugen im Jahr 2016 knapp 1'500 t und wer-\n\nden zurzeit in die Vergärungsanlage der Axpo Kompogas AG in Bachenbülach geliefert. \n\nDie Vergärung in dieser grossen Anlage (ca. 20'000 t Grünabfälle pro Jahr) erscheint wirt-\n\nschaftlich und energetisch sinnvoll. In Kloten fehlt ein Gewerbe, das genügend grosse \n\nMengen an Lebensmittelabfällen produziert und den Aufbau einer eigenen Vergärungsan-\n\nlage begründen könnte. \n\nGemäss der Tierstatistik des Amts für Landschaft und Natur des Kantons Zürich werden \n\nauf dem Stadtgebiet ca. 490 Grossvieheinheiten GVE gehalten. Für den wirtschaftlichen \n\nBetrieb einer landwirtschaftlichen Biogasanlage sind ca. 120 GVE notwendig. Daraus \n\nkönnten grob abgeschätzt ca. 400 MWh Wärme (Bedarf von ca. 12 Einfamilienhäusern) \n\nund 1.2 GWh Strom erzeugt werden. Allerdings sind dezentrale Anlagen in der Nähe der \n\n \n40 Marc Flachsmann, Flachsmann Kaminfeger AG: Telefonisches Gespräch am 15.10.2019. \n\n\n\n    /  21 \n\n \n\nHöfe in der Regel nicht sinnvoll und nicht wirtschaftlich, wenn in der unmittelbaren Nach-\n\nbarschaft die notwendigen Wärmeabnehmer nicht vorhanden sind. \n\nBei einer zentralen Anlage zur Verwertung von Grünabfällen oder Gülle und Mist handelt \n\nes sich nicht um eine standortgebundene Anlage. Deshalb muss sie nicht im Energieplan \n\nfestgehalten werden. Allenfalls kann geprüft werden, ob eine Anlage im Gebiet Steinacker \n\nzielführend sein könnte, wenn sie in den dort vorgesehenen Wärmeverbund einbezogen \n\nwird. Für die Potenzialabschätzung müsste eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, wel-\n\nche auch den Methanschlupf bei Vergärungsanlagen, die Transportfrage und allfällige Ge-\n\nruchsemissionen berücksichtigt. \n\n4.4 Örtlich ungebundene Umweltwärme und erneuerbare Energien \n\n4.4.1 Sonnenenergie \n\nDie Sonnenenergie kann primär in Röhren- und Flachkollektoren zu Wärmezwecken ge-\n\nnutzt werden41. Die verglasten Sonnenkollektoren dienen der Erwärmung von Brauch-\n\nwarmwasser oder der Heizungsunterstützung. Sonnenkollektoren werden hauptsächlich \n\nbei Wohnnutzungen eingesetzt. Die Sonnenkollektoren werden dabei mit anderen Heiz-\n\nwärmeerzeugern ergänzt. \n\nHeutige Nutzung: Es sind keine Daten zur Nutzung von Solarwärme auf Gemeindegebiet \n\nverfügbar.  \n\nUngenutztes Potenzial: Es wird mit einem technischen Solarthermie-Potenzial von unge-\n\nfähr 25 GWh/Jahr (Endenergie) auf den Dachflächen in Kloten gerechnet (ohne Flugha-\n\nfen). Das Potenzial wurde über die interaktive Anwendung www.sonnendach.ch ermittelt \n\nund berechnet den zu erwartenden Ertrag an Solarwärme. Dabei wird von einer Anlage-\n\ngrösse ausgegangen, die in Bezug auf den geschätzten Heizwärme- und Warmwasserbe-\n\ndarf des Gebäudes optimiert ist. In der Regel braucht es dazu nur einen Teil der Dachflä-\n\nche. Die übrige Dachfläche steht immer noch z. B. für Photovoltaiknutzung zur Verfügung42.  \n\n4.4.2 Wärmenutzung aus Umgebungsluft \n\nDas Heizen und Kühlen mit Aussenluft ist grundsätzlich auf dem gesamten Stadtgebiet \n\nmöglich. Dabei kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Einschränkungen er-\n\ngeben sich auf Grund des Schallschutzes bei der Aussenaufstellung der Wärmepumpen-\n\nVerdampfer, oder bei gestalterischen Vorgaben. Sinnvoll sind Aussenluft-Wärmepumpen \n\ninsbesondere in weniger dicht bebauten Quartieren mit kleineren Gebäudetypen, wo keine \n\nVerbundlösungen angeboten werden und die Erstellung von Erdwärmesonden nicht er-\n\nlaubt ist. Bei sehr schlecht gedämmten Gebäuden mit hoher benötigter Vorlauftemperatur \n\nist ein Einsatz aus Effizienzgründen jedoch nicht sinnvoll. \n\n \n41  Die Sonnenenergie kann auch indirekt zur Wärmeproduktion genutzt werden, indem mit einer Photovoltaikanlage Strom \n\nproduziert wird, der wiederum zum Betrieb einer Wärmepumpe eingesetzt wird. \n\n42 Sonnendach.ch und Sonnenfassade.ch: Berechnung von Potenzialen in Gemeinden, Bundesamt für Energie, Eidgenössi-\n\nsches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), März 2019. \n\n\n\n    /  22 \n\n \n\nHeutige Nutzung: Geschätzt auf 1'748 MWh/a (Anteil Umweltwärme) \n\nUngenutztes Potenzial: Potenzial uneingeschränkt, Anwendungseinschränkungen wegen \n\nLärmschutz, für hohe Vorlauftemperaturen und bei sehr grossem Wärmebedarf. \n\n4.5 Zusammenfassung heutige Nutzung und Potenziale  \n\nDie nachfolgende Tabelle falls die in den vorangegangenen Kapiteln genannten Zahlen zur \n\nheutigen Nutzung und dem Potenzial zusammen. \n\nZu gewerblicher Abwärme liegen kaum Daten vor. Es empfiehlt sich, in den Gebieten in \n\ndenen eine thermische Verbundlösung vertieft geprüft wird das Potenzial konkret mit den \n\nGrundeigentümerschaften zu klären. \n\nBei der Wärmenutzung mit Erdsonden kann im Normalfall der Wärmbedarf von Gebäuden \n\ngedeckt werden. Bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen bestehen auf technischer Seite be-\n\nzüglich der Einhaltung von Schallschutzanforderungen und bezüglich des Wärmebedarfs \n\nbei grossen Gebäuden Limitierungen. \n\nZentral für die Entwicklung von Verbundlösungen sind  \n\n— vertiefte Abklärungen zum Energieholzpotenzial des Walds auf Klotener Stadtgebiet \n\n— vertiefte Abklärungen zum Potenzial für die Wärmenutzung aus Grundwasser. \n\nBeide Aspekte werden mit einem Massnahmenblatt im Kapitel 5 «Räumliche Festlegungen \n\nund Massnahmen» aufgegriffen. \n\n \nEnergieträger heutige Nutzung (GWh/a) ungenutztes Potenzial (GWh/a) \n\nOrtsgebundene hochwertige Abwärme \n\nGewerbliche hochwertige Abwärme k. A. k. A. \n\nTiefe Geothermie 3 zu prüfen \n\nAbwärme KVA 0 - \n\nOrtsgebunde niederwertige Abwärme und Umweltwärme \n\nGewerbliche niederwertige Abwärme k. A. k. A. \n\nAbwärme aus Abwasser - durch Opfikon genutzt \n\nWärmenutzung aus untiefer Geothermie 5.2 Mindestens 35 \n\nWärmenutzung aus Grundwasser 2.2 zu prüfen \n\nSpezialfälle 0 zu prüfen \n\nWärme aus regionalen, erneuerbaren Energieträgern \n\nHolz 3.8 3.7 bis 6 \n\nBiomasse (ohne Holz) unbekannt gering \n\nÖrtlich ungebundene Umweltwärme und erneuerbare Energien \n\nSonnenenergie unbekannt 25 \n\nWärmenutzung aus Umgebungsluft 1.7 gross \n\nTabelle 4: Übersicht zur heutigen Nutzung und zum ungenutzten Potenzial erneuerbarer Energien und Ab-\nwärme. \n\n\n\n    /  23 \n\n \n\n5 Räumliche Festlegungen und Massnahmen \n\nDurch die Bezeichnung konkreter Prioritäts- und Eignungsgebieten mit Umsetzungsmass-\n\nnahmen wird die räumliche Koordination der leitungsgebundenen Versorgung in Kloten \n\nvorgenommen. In den Massnahmenblättern werden die einzelnen Vorhaben beschrieben.  \n\nFür die Umsetzung der räumlichen Energieplanung stehen grundsätzlich die folgenden In-\n\nstrumente zur Verfügung: \n\n— Verbindliche Vorschriften wie beispielsweise eine Anschlussverpflichtung oder bau- \n\nund planungsrechtliche Instrumente wie Gestaltungspläne \n\n— Finanzielle Anreize wie Fördergelder für bestimmte Systeme oder für Machbarkeitsstu-\n\ndien \n\n— Freiwillige Vereinbarungen wie z. B. Verträge mit einem Energieversorger zum Betrieb \n\neines Wärmeverbunds \n\n— Beratung und Information zur Förderung von freiwilligem Handeln im Sinne der Ziele \n\nder Energieplanung \n\nIn Kombination mit Aktivitäten gemäss dem Energiestadt-Aktivitätenprogramm 2019-2022 \n\nvon Kloten umfasst die Umsetzung des Energieplans Kloten 2020 Ansätze aus allen vier \n\nBereichen43. \n\n5.1 Aufbau der Massnahmenblätter \n\nFür das Erreichen der formulierten Ziele der Energieplanung (siehe Kapitel 2.3) sind kon-\n\nkrete Umsetzungsschritte einzuleiten, die in den Massnahmenblättern beschrieben wer-\n\nden. Die Massnahmenblätter geben Auskunft über den Gegenstand, die Zielsetzung, das \n\nVorgehen und die massgeblich Beteiligten. Es gibt drei Typen von Massnahmen:  \n\n— Massnahmen zur strategischen Planung (Kapitel 5.2) \n\n— Massnahmen für den Aufbau oder die Anpassung von Wärmeverbunden (Kapitel 5.3) \n\n— Massnahmen für eine individuelle Wärmeversorgung in den Eignungsgebieten (in Ka-\n\npitel 5.4) \n\nDas Kapitel 0 «Hinweise zur Umsetzung der Energieplanung» enthält u. a. rechtliche und \n\ntechnische Hinweise zur Realisierung von Energieverbunden. \n\nBezeichnung der Massnahmen und Gebiete \n\nDie Nummerierung der Massnahmen besteht aus einem Buchstaben und einer Laufnum-\n\nmer: Buchstabe S für strategische Massnahmen, V für Versorgungsgebiete, E für Eig-\n\nnungsgebiete.  \n\n \n43  Das Aktivitätenprogramm 2019-2022 Kloten, welches im Hinblick auf die Rezertifizierung (März 2019) durch den Stadtrat \n\ngenehmigt wurde, enthält diverse Massnahmen, welche der Umsetzung der Energieplanung dienen, z. B. erhöhte baurecht-\n\nliche Anforderungen in Gestaltungsplänen, Informationsmaterial für Bauherrschaften oder zu erarbeitendes Förderkonzept. \n\n\n\n    /  24 \n\n \n\nZeithorizonte \n\nAls Planungshorizont wird ein Zeitraum von rund 20 Jahren zugrunde gelegt (bis ca. 2040). \n\nDer Handlungshorizont beträgt hingegen maximal 10 bis 15 Jahre. Längerfristig ausgerich-\n\ntete Massnahmen sind infolge von nicht absehbaren wirtschaftlichen und technischen Ver-\n\nänderungen im Energiebereich nicht zweckmässig. \n\nDie Umsetzung der Massnahmen wird entsprechend der Dringlichkeit und Projektreife zeit-\n\nlich in folgende Stufen eingeteilt: \n\n— Kurzfristig  < 5 Jahre \n\n— Mittelfristig  5 bis 10 Jahre \n\n— Langfristig  > 10 Jahre \n\n— Laufend  Daueraufgabe \n\nPrioritäten  \n\nFür die in den Massnahmenblättern beschriebenen Verbunds-/Prioritätsgebiete und Eig-\n\nnungsgebiete wird die Dinglichkeit definiert, mit welcher die Massnahme angegangen wer-\n\nden soll. Dabei werden die folgenden Aspekte gemäss dem heutigen Kenntnisstand be-\n\nrücksichtigt: \n\n— Wirtschaftlichkeit: Wirtschaftlich betreibbare Verbunde  \n\n— Machbarkeit: Einschätzung der Machbarkeit bzw. der Erfolgschancen \n\n— Potenzial: Wie gross ist das Energiepotenzial für die Wärmeversorgung? \n\n— Zeithorizont: Wie schnell kann das Vorhaben umgesetzt werden? \n\nDie Aspekte werden summarisch auf der Prioritäten-Skala von hoch, mittel oder tief einge-\n\nschätzt. Allerdings wurde auf das Aufführen von Massnahmen mit tiefer Priorität verzichtet. \n  \n\n\n\n    /  25 \n\n \n\n5.2 Massnahmenblätter zur strategischen Planung \n\n5.2.1 Potenzialabklärungen \n\n \n\nS1 Strategische Grundwassernutzungsplanung \n\nBeschreibung Die Wärmenutzung des Grundwassers mittels Wärmepumpen zur Deckung des Wärmebe-\ndarfs von Gebäuden soll strategisch geplant werden. Als Grundlage für die koordinierte Nut-\nzung soll das Potenzial zur Grundwassernutzung räumlich abgeklärt werden. Wegen der \nvorgeschriebenen minimalen Anlagegrösse ist die Bereitstellung von Wärmeenergie aus \nGrundwasser in Verbundnetzen anzustreben. Basierend auf den Resultaten aus der räumli-\nchen Potenzialabschätzung kann die genauere Planung der Verbundgebiete V5-V9 erfolgen.  \n\nZielsetzung Klären des Potenzials zur Grundwassernutzung auf Gemeindegebiet \n\nEnergieträger Grundwasser \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Potenzialabschätzungsstudie für das Gesamtge-\nbiet in Auftrag geben (Kostenpunkt ca. \n7'000 CHF44). Für Aussagen zu konkreten Stand-\norten ggf. mit hydrogeologischen Felduntersuchun-\ngen und -messungen verfeinern.  \n\nRaum + Umwelt/Leiter \nUmwelt \n\n kurzfristig Erkenntnisse in V5-V9 einbringen. Leiter Umwelt \n\n kurzfristig Koordinationsstelle für Grundwassernutzung durch \nGebäudeeigentümerschaften (wegen Mindest-Ent-\nnahmeleistung) \n\nRaum + Umwelt \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten – E1 Eignungsgebiet 1: Grundwasser, Aussenluft, Holz, Sonne, Gas \n\n– V2, V5 bis V9 \n  \n\n \n44  Gemäss Telefonat mit Roland Toussaint, Jäckli Geologie AG, am 05.02.2020 belaufen sich die Kosten für eine räumliche \n\nAbschätzung des Grundwassernutzungspotenzial in der Grössenordnung von 7'000 CHF (auf Basis von bestehenden Un-\n\nterlagen und Ergebnissen von früheren Probebohrungen, ohne ergänzende Bohrungen).  \n\n\n\n    /  26 \n\n \n\nS2 Strategische Holznutzungsplanung \n\nBeschreibung Die stadtinterne Begleitgruppe zur Energieplanung strebt an, das Holzpotenzial des Waldes \nauf Klotener Gebiet möglichst vollständig zu nutzen und auf Importe von Holz von aus-\nserhalb des Stadtgebiets zu verzichten. Es ist geplant, zusätzlich zum bereits bestehenden \nWärmeverbund V3 Hinterwiden diverse weiter Versorgungsgebiete mit dem Energieträger \nHolz zu versorgen (V1, V2, V12). Sollte auch das Zentrum Schluefweg künftig mit Holz be-\nheizt werden, ist die verfügbare Holzmenge voraussichtlich kleiner als die für die Versor-\ngung der bezeichneten Gebiete benötigte Menge. Die Ressource Holz ist demnach gut zu \nkoordinieren und vor allem da einzusetzen, wo keine anderen erneuerbaren Energieträger \nzur Verfügung stehen. In einem ersten Schritt sollte die nachhaltig nutzbare Energieholz-\nmenge (inkl. bisher nicht durch die Stadt bewirtschafteter Wald) im Detail bestimmt werden. \nWir gehen davon aus, dass die aktuell vorliegenden Zahlen relativ grobe Schätzungen dar-\nstellen. Zudem sollte aufgezeigt werden, inwiefern der Anteil Energieholz allenfalls zu Las-\nten von Bauholz vergrössert werden kann und welche finanziellen Auswirkungen das hätte. \n\nZielsetzung Verfügbare Holzressourcen im Detail ermitteln und gezielt einsetzen. \n\nEnergieträger Holz \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Ermittlung Energieholzpotenzial des Walds auf \nStadtgebiet \n\nForst \n\n kurzfristig Koordinierung der verfügbaren Holzmenge für \nEnergiezwecke im Hinblick auf die Versorgung \nder avisierten Verbunde, laufende Überprüfung \nder verfügbaren Holzmengen  \n\nRaum + Umwelt \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten – V1, V2, V12 \n\n– Zentrum Schluefweg \n\n \n\n \n\nS3 Klärung des Potenzials an (mittel-)tiefer Geothermie  \n\nBeschreibung Vertiefte Prüfung des Potenzials an (mittel-)tiefer Geothermie (tiefer als 400 m). Es gibt be-\nreits eine Anlage in Kloten, mit welcher die Wärme aus einem tieferen Aquifer der Oberen \nMeeresmolasse auf 405 m Tiefe genutzt wird (Siedlung Hohstrasse) 45. Für die Potenzialab-\nschätzung für das ganze Stadtgebiet sollen u. a. die Erfahrungen von EKZ, der heutigen Be-\ntreiberin der Anlage an der Hohstrasse, einbezogen werden. Es soll auch geklärt werden, ob \neine thermische Nutzung andere Nutzungen gefährden könnte. \n\nZielsetzung Ermitteln des Potenzials von (mittel-)tiefer Geothermie auf Stadtgebiet \n\nEnergieträger Erdwärme \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Potenzialabschätzung unter Einbezug bestehen-\nder Erfahrungen EKZ \n\nRaum + Umwelt \n\n mittelfristig Absichtserklärung für Pilotprojekt  \n\nPrioritäten mittel \n\nAbhängigkeiten  \n\n \n  \n\n \n45  https://www.yumpu.com/de/document/read/21506582/exkursionsfuhrer-geothermie-guide-des-excursions-geothermiques- \n\n(abgerufen am 14.02.2020) \n\n\n\n    /  27 \n\n \n\n5.2.2 Gasversorgung: Eigentümerstrategie und Gasstrategie \n\nKloten strebt eine fossilfreie Wärmeversorgung der Stadt an. Gelingt es, dass vermehrt \n\nAbwärme und erneuerbare Energien genutzt werden, wird der Anteil der fossilen Energien \n\nwie angestrebt abnehmen –  auch unter Berücksichtigung einer möglichen teilweisen Sub-\n\nstitution von Heizöl durch Gas. Dies bedingt eine vorausschauende Investitions- und Un-\n\nterhaltsplanung seitens des Gasversorgungsunternehmens, um auch zukünftig einen wirt-\n\nschaftlichen Betrieb der Infrastruktur zu ermöglichen.  \n\nDie Stadt Kloten wird ibk AG über die Eigentümerstrategie zur aktiven Unterstützung der \n\nDekarbonisierung verpflichten. Die Konkretisierung dieser strategischen Vorgaben ist an-\n\nschliessend Aufgabe von ibk AG und geschieht üblicherweise in einer so genannten \n\nGasstrategie. \n\nEin genereller Rückzug des Gasnetzes in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist nicht realisier-\n\nbar, dies aus drei Gründen:  \n\n1 Es ist noch unklar, welche der vorgeschlagenen Verbunde auf Basis von erneuerbarer \n\nEnergie tatsächlich umgesetzt werden können. Dazu braucht es vertiefte wirtschaftli-\n\nche und technische Analysen (vgl. Massnahmen V1 bis V12). \n\n2 Verbunde auf Basis von Umweltwärme (Erdsonden oder Grundwasser), aber auch \n\nHolzwärmeverbunde sind in der Regel aus technischen oder aus Kostengründen auf \n\neine fossile Spitzenlastdeckung angewiesen.  \n\n3 Ein Gasrückzug muss mit einer angemessenen Frist kommuniziert werden, da Hei-\n\nzungsanlagen eine Lebensdauer von ca. 20 Jahren haben. Kosten für frühzeitige Amor-\n\ntisationen von Heizungsanlagen fallen bei einem Gasrückzug zu Lasten der ibk AG.  \n\nGegenüber der Öffentlichkeit muss frühzeitig und verbindlich kommuniziert werden, dass \n\ndie Gasversorgung langfristig für die Wärmeversorgung von Gebäuden nicht mehr zur Ver-\n\nfügung steht. \n  \n\n\n\n    /  28 \n\n \n\nS4 Gasversorgung: Eigentümerstrategie und Gas-/Wärmestrategie \n\nBeschreibung Kloten strebt eine fossilfreie Wärmeversorgung der Stadt an. Entsprechend soll die Stadt ibk \nAG in der Eigentümerstrategie auf diesen Weg verpflichten und ihn als Eigentümerin unter-\nstützen. Im Rahmen der Ausarbeitung der Eigentümerstrategie sollen die finanziellen Impli-\nkationen der Transformation weg von Gas und hin zu erneuerbarer Wärme je nach Tempo \ndieser Transformation aufgezeigt werden. Die Konkretisierung der Transformation erfolgt \ndurch ibk AG in einer Gas-/Wärmestrategie. \n\nDie Energieplanung geht von folgenden Prämissen aus: \n\n- Keine Neuerschliessung von Gebieten mit Gas. Für gewerbliche und industrielle Zwecke \n(Prozessenergie) bleiben Neuerschliessungen mit Gas möglich. \n\n- Eine Erhöhung der Anschlussdichte in bestehenden Netzgebieten, in denen es keine \nräumlich gebundenen erneuerbaren Alternativen gibt, bleibt möglich. \n\n- Rückzug der Gasversorgung in Gebieten mit erneuerbaren Alternativen (Verbunde oder \nMöglichkeit von Erdsonden-Bohrungen), Versorgung zur Spitzenlastdeckung kann allenfalls \nbestehen bleiben. \n\n- Biogas und synthetischen Gasen werden fossiles Erdgas ab 2050 vollständig ersetzt ha-\nben. \n\nZielsetzung Verpflichtung von ibk AG zur aktiven Unterstützung der Wärmetransformation \n\nEnergieträger Gas \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Aktualisierung Eigentümerstrategie im Hinblick \nauf die städtischen Zielsetzungen. \n\nRaum + Umwelt \n\n kurzfristig Erarbeitung Gas-/Wärmestrategie ibk AG \n\n kurzfristig Die künftige Gas-/Wärmestrategie der ibk AG \nwird potenziell eine Überarbeitung des Energie-\nplans in den nächsten 5 Jahren verlangen  \n\nRaum + Umwelt \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten V1 bis V12 \n\n5.3 Massnahmenblätter für Versorgungsgebiete \n\nDie räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung und des Siedlungsgebietes \n\nerfolgt durch die Überlagerung der Grundinformationen zu vorhandenen Wärmequellen \n\nund der räumlich-strukturellen Situation sowie des künftigen Wärmebedarfs im Perimeter \n\nder Stadt Kloten. Die massgeblichen Festlegungen resultieren aus einer umsichtigen Inte-\n\nressenabwägung, wobei die energiepolitischen Ziele sowie die Prioritätenfolge des Kan-\n\ntons Zürich (siehe Kapitel 1.3) gemäss kantonaler Richtplanung berücksichtigt werden. \n\nDie Energieplanung ist ein statisches Dokument, das aktuelle Entwicklungen nicht abde-\n\ncken kann. Es wird immer wieder Entwicklungen geben, die nicht vorhergesehen werden \n\nkonnten. Bei allen neuen Entwicklungsgebieten und grösseren Projekten (auf der grünen \n\nWiese, Umnutzungen, grössere Erneuerungsprojekte, Gestaltungspläne etc.) soll die Stadt \n\nim Austausch mit den Eigentümerschaften jeweils frühzeitig die Energieversorgung klären \n\nund prüfen, inwiefern umliegende Gebiete mitversorgt werden können.  \n\nGebietsabgrenzung \n\nDie Grenzen der festgelegten Gebiete sind nicht parzellenscharf zu verstehen. Eine Ver-\n\ngrösserung oder Verkleinerung der Gebiete und die Versorgung weiterer Gebiete entlang \n\nden Hauptleitungen soll in begründeten Fällen möglich sein, sofern dies den Zielen des \n\nEnergieplans entspricht. \n\n\n\n    /  29 \n\n \n\n5.3.1 Potenzielle Verbundgebiete für die Versorgung mit Wärmeverbunden \n\nSiedlungsgebiete, die sich für eine Versorgung im Wärmeverbund eignen, werden als Ver-\n\nbundgebiete bezeichnet. Um eine wirtschaftliche Versorgung im Verbund gewährleisten zu \n\nkönnen, sollte der Wärmebedarf im bestehenden Siedlungsgebiet auch langfristig mindes-\n\ntens 500 MWh/a pro Hektare betragen (ARGE QM Fernwärme 2018)46. Bei der Versorgung \n\nvon Neubaugebieten oder wenn neben Wärme auch Kälte geliefert wird, kann dieser Wert \n\ntiefer liegen. Weitere Kriterien sind der Handlungsspielraum der öffentlichen Hand. Je grös-\n\nser dieser ist, desto höher die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Interessant ist zudem das \n\nVorhandensein bestehender Kleinverbunde im Gebiet sowie ein hoher Anteil Heizungen \n\nmit anstehendem Sanierungsbedarf, womit eine hohe Anschlussdichte erzielt werden \n\nkann.  \n\nVerwendete Begriffe \n\n— Thermisches Netz: Leitungsgebundene Versorgung von Gebäuden mit thermischer \n\nEnergie zu Heiz- und Kühlzwecken aus einer gemeinsamen oder mehreren Energie-\n\nquellen. Je nach Auslegung kann die Verteiltemperatur nahe der Umgebungstempera-\n\ntur liegen mit dezentralem Temperaturhub zur Versorgung der Verbraucher mit Wärme \n\nund Kälte. \n\n— Wärmeverbund: Transport von thermischer Energie durch öffentlichen Grund zur Ver-\n\nsorgung von Gebäuden mit Komfortwärme (Heizung und Brauchwarmwasser) \n\n— Kleinverbund (Wärme): Zusammenschluss von wenigen benachbarten Gebäuden zur \n\nVersorgung aus einer gemeinsamen Wärmezentrale. \n\nAusrichtung auf voraussichtlichen Wärmebedarf \n\nBei der Auslegung des Wärmenetzes gilt es, die zukünftige Entwicklung der Wärmenach-\n\nfrage zu berücksichtigen. Der Bedarf an Raumwärme und Warmwasser sowie das erfor-\n\nderliche Temperaturniveau werden infolge von energetischen Sanierungen oder Ersatz-\n\nneubauten sinken. Befinden sich im Gebiet Altbauten, die angeschlossen werden sollen, \n\nempfiehlt es sich, mit den Eigentümerschaften allenfalls vorgezogene Sanierungsmass-\n\nnahmen zu prüfen. Damit kann die Dimensionierung der Heizzentrale und der Fernleitung \n\nim Hinblick auf den langfristigen Bedarf erfolgen.  \n\nÜbersicht zu den Verbundgebieten gemäss Energieplan \n\nGemäss dem kantonalen Richtplan eignet sich grundsätzlich das gesamte Gemeindege-\n\nbiet mit Ausnahme von Gerlisberg für eine leitungsgebundene Energieversorgung. Die po-\n\ntenziellen Verbundgebiete im vorliegenden Energieplan wurden basierend auf der Wärme-\n\nbezugsdichte gemäss Feuerungskataster (siehe Anhang A-3) und den Gebieten, wo ein \n\nbaldiger Heizungsersatz (Baujahr Feuerungskessel < 2005) ansteht, festgelegt. In den \n\nMassnahmenblättern werden die Gebiete beschrieben (siehe Kapitel 0). Die nachfolgende \n\nTabelle vermittelt einen Überblick.  \n\n  \n\n \n46  Siehe Tabelle 6.3: Empfohlene Wärmebezugsdichte einer Zone als Eignungskriterium � 50 kWh/(a*m2) = 500 MWh/(a*ha) \n\n\n\n    /  30 \n\n \n\nID Name Beschreibung (Pot.) Standort Energiezentrale Primäre Energieträger \n\nV1 Hohrainli Realisierung Holzwärmever-\nbund \n\nParkplatz neben Ruebisbach-\nhalle (Absprache mit Fa. Bert-\nschi notwendig) \n\n– Holz \n– ggf. Grundwasser \n– ggf. niederwertige Ab-\n\nwärme \n\nV2 Reutlen Diverse fossile Kleinverbund \nexistent � Ersatz durch er-\nneuerbare Wärmeversorgung \n\n4 bis 5 verschiedene kleinere \nHeizzentralen \n\n– Grundwasser \n– Erdwärme \n– ggf. Holz \n\nV3 Hinterwiden Bestehender Verbund (ge-\nmäss stadtinterner Begleit-\ngruppe zur Energieplanung \nsoll keine Erweiterung in Be-\ntracht gezogen werden) \n\nSchulanlage Hinterwiden – Holz \n\nV4 Geissberg Neues thermisches Netz Schulanlage Geissberg  – Erdwärme \n\nV5 Looren Neues thermisches Netz Kindergarten Looren – Grundwasser/thermoak-\ntive Elemente \n\n– ggf. Abwärme Büroge-\nbäude \n\nV6 Gerbegasse Neues thermisches Netz städtische Liegenschaften \n(Schaffhauserstrasse 136, ge-\nplanter Neubau), Kirchgasse 16-\n22 oder geplante Entwicklungs-\ngebiete (Gerbegasse, Höch \nHuus) \n\n– Grundwasser/thermoak-\ntive Elemente \n\n– ggf. Abwärme Detailhänd-\nler und Bürogebäude \n\nV7 Ifang Neues thermisches Netz Private Liegenschaft – Grundwasser/thermoak-\ntive Elemente \n\nV8 Brüel Neues thermisches Netz geplante Entwicklungsgebiete \nBrüel (Gestaltungsplan rechts-\nkräftig), Rächtenwiesen, Ziel-\ngasse \n\n– Grundwasser/thermoak-\ntive Elemente \n\nV9 Oberdorf Neues thermisches Netz Städtische Liegenschaft (Feuer-\nwehrgebäude) \n\n– Grundwasser/thermoak-\ntive Elemente \n\nV10 Steinacker Neues thermisches Netz in \nPlanung \n\nMuss im Rahmen der Machbar-\nkeitsstudie geklärt werden \n\n– Abwärme Industrie/Ge-\nwerbe \n\n– Erdwärmesonden \n– Grundwasser \n– Ggf. Holz \n– Ggf. Biomasse \n\nV11 Spitz Neuer Wärmeverbund Schulanlage Spitz, Alterszent-\nrum Spitz \n\n– Erdwärme (Erdwärmeson-\ndenfeld unter Fussball-\nplatz als saisonaler Ener-\ngiespeicher) \n\nV12 Bramen Neuer Wärmeverbund Entwicklungsgebiet Römerweg \nBhf Süd, Breiti Süd oder Schule \nHasenbühl \n\n– Holz (Grundwassernut-\nzung kritisch, Zufahrt \nHolzlieferungen gegeben) \n\n– ggf. Grundwasser \n\nV13 Armeege-\nlände \n\nBestehender Wärmeverbund \nfür Versorgung der Kaserne \n\nArmeegelände – Holz \n\n Diverse (nicht \nim Plan er-\nsichtlich) \n\nBestehende fossile Gemein-\nschaftsanlagen mit erneuer-\nbaren Energien ersetzen \n\n  \n\nTabelle 5: Übersicht über mögliche Verbundgebiete; dunkler hinterlegt: bereits bestehende oder geplante \nVerbunde \n\n\n\n    /  31 \n\n \n\n5.3.2 Gebiete, die nicht in die Massnahmenblätter aufgenommen wurden \n\nRuebisbachhalle \n\nDie Holzschnitzelheizung der Ruebisbachhalle ist überdimensioniert. Früher bestanden \n\nPläne, weitere benachbarte Wohngebäude daran anzuschliessen. Unterdessen ist die An-\n\nlage jedoch über 20 Jahre alt. Zudem befindet sich nördlich der Halle eine Zone, in der \n\nErdsonden gebohrt werden dürfen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rue-\n\nbisbachhalle künftig in den geplanten Wärmeverbund Hohrainli (V1) integriert wird und \n\nnicht zum Nukleus für ein eigenes Nahwärmenetz wird. \n\nHolzwärmeverbund Hinterwiden \n\nDurch den bereits bestehenden Wärmeverbund Hinterwiden (V3) werden das Schulhaus \n\nHinterwiden und umliegende Wohngebäude beliefert. Die Gesamtnennleistung der Ener-\n\ngieerzeuger Holz und Gas beträgt ca. 1 MW. Der Verbund wird durch die Elektrizitätswerke \n\ndes Kantons Zürich (EKZ) betrieben. Die Anlage ist ausgelastet und kann nicht vergrössert \n\nwerden. Deshalb wird keine Erweiterung des Verbunds in Betracht gezogen. \n\nArmeegelände \n\nDas Armeeareal westlich des Hohrainliquartiers wird aktuell mit einer Holzheizung versorgt \n\n(V13). Gemäss Abklärungen von ibk AG bleibt die militärische Nutzung auf dem Areal vor-\n\nläufig bestehen. Eine gemeinsame Energieversorgung mit dem Hohrainliquartier ist unter \n\ndieser Prämisse nicht möglich.  \n\nGebiet nördlich des Bahnhofs \n\nDas Gebiet zwischen der Geeren-, Schaffhauser- und Lindenstrasse würde sich, bezogen \n\nauf die Wärmebezugsdichte, gut für Wärmenetze eignen. Da für diverse Areale in diesem \n\nGebiet bereits rechtskräftige Gestaltungspläne vorliegen, wurden diese Gebiete nicht als \n\nVerbundgebiete, sondern nur als Eignungsgebiete bezeichnet. \n\nGebiet südlich des Bahnhofs \n\nDie bebauten Gebiete zwischen Hamelirainstrasse und Reutelweg sowie entlang der \n\nBreitistrasse eignen sich auf Grund der Wärmebezugsdichte ebenfalls für Wärmenetze. \n\nEine gemeinsame, erneuerbare Wärmeversorgung erscheint wegen der unklaren Grund-\n\nwassernutzungssituation und dem älteren Gebäudebestand jedoch schwierig, weshalb das \n\nGebiet im Energieplan nicht als Verbundgebiet ausgewiesen ist.  \n  \n\n\n\n    /  32 \n\n \n\n5.3.3 Massnahmenblätter für die Versorgungsgebiete \n\n \n\nV1 Hohrainli \n\nBeschreibung Im Wohnquartier Hohrainli besteht erheblicher Sanierungs- und Erneuerungsbedarf. Die \nBauten stammen grösstenteils aus den 50er- bis 80er-Jahren. Es ist geplant, die Ausnüt-\nzungsziffern markant zu erhöhen und die Gebäudesubstanz zu erneuern. Dies betrifft auch \ndie Wärmeversorgung des Quartiers. Bei vielen Gebäuden steht ein Wärmeerzeugerersatz \nbevor oder wurde kürzlich bereits durchgeführt (oft mit einem Wechsel von einer Öl- zu einer \nGasheizung). Im Frühjahr 2019 wurde von der ibk AG eine Vorabklärung für einen Nahwär-\nmeverbund im Quartier Hohrainli in Auftrag gegeben. Die Enastra AG, welche die Vorabklä-\nrung durchgeführt hat, beurteilt die Machbarkeit des Wärmeverbunds als positiv. Die aktuell \nfossil bereitgestellte Wärmemenge beträgt im Versorgungsgebiet V1 rund 10 GWh/Jahr. \nEnastra schätzte den Bedarf (exkl. Firma Bertschi von rund 1 GWh, exkl. Ruebisbachhalle) \nauf rund 7 GWh. \n\nDie nahegelegene Ruebisbachhalle, welche mit einer Holzschnitzelheizung beheizt wird, \nwar ursprünglich als Nukleus für ein eigenes Nahwärmenetz angedacht. Da diese Anlage \nbereits über 20 Jahre alt ist, wird mittelfristig davon ausgegangen, dass die Versorgung der \nHalle ebenfalls durch den geplanten Wärmeverbund Hohrainli abgedeckt wird. \n\nSollte der Grüngürtel des Gebiet Chasern künftig mit Wohngebäuden überbaut werden, soll-\nten die energieplanerischen Ziele im Gestaltungs-/Quartierplan festgehalten werden. Da in \ndiesem Gebiet Erdsonden zugelassen sind, wurde dieses Gebiet nicht dem Versorgungsge-\nbiet V1 zugewiesen, sondern dem Eignungsgebiet E2. \n\nSollte der Wärmeverbund Hohrainli nicht realisiert werden, fällt das Versorgungsgebiet V1 \ndem Eignungsgebiet E1 zu. \n\nZielsetzung Wärmeversorgung des Gebiets Hohrainli mit erneuerbaren Energieträgern \n\nEnergieträger – Holz \n\n– ggf. Grundwasser \n\n– ggf. niederwertige Abwärme \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n erfolgt Information der Grundeigentümer mit anstehen-\ndem Heizungsersatz (Sanierungspotenzial, emp-\nfohlene Energieträger, Vorgehen, Zeithorizont) \nund der weiteren betroffenen Stakeholder \n\n \n\n kurzfristig Klären Standort und Design Wärmezentrale, Klä-\nren Abwärmepotenzial Fa. Bertschi, Interesse \nSchlüsselkunden, Wirtschaftlichkeit beurteilen \n\nibk AG \n\n kurzfristig Je nach Ergebnis: Umsetzungsplanung (konkrete \nVorgehensschritte, terminliche Meilensteine, \nflankierende Massnahmen, Grundlagen für An-\nschlussverpflichtungen, Überlegungen Träger-\nschaft) und anschliessende Realisierung (ange-\ndachter Baubeginn Ende 2021/Anfang 2022) \n\nibk AG \n\nPrioritäten Hoch \n\nAbhängigkeiten S2 Strategische Holznutzungsplanung \n\n \n  \n\n\n\n    /  33 \n\n \n\nV2 Reutlen  \n\nBeschreibung Im Gebiet Reutlen werden diverse Gebäude in kleineren Nahwärmeverbunden mit fossilen \nFeuerungen versorgt (Anlagengrösse: 300-600 kW Nennleistung, Wärmeproduktion: ca. \n6.5 GWh). Ziel ist, die fossilen Energieträger mit erneuerbarer Energie zu substituieren. Da-\nbei gilt es den Moment nicht zu verpassen, in welchem die Eigentümerschaften die Abklä-\nrungen für einen Ersatz starten. Eine proaktive Vorgehensweise ist notwendig.  \n\nZielsetzung Umstellen der Wärmeversorgung der Kleinverbunde von fossilen Brennstoffen auf erneuer-\nbare Energiequellen \n\nEnergieträger – Grundwasser \n\n– Erdwärme \n\n– ggf. Holz \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Proaktive Kontaktnahme und Energieberatung \nder Grundeigentümer mit anstehendem Hei-\nzungsersatz (Sanierungspotenzial, empfohlene \nEnergieträger, Vorgehen)  \n\nLeitung Umwelt, Daten \nFeuerungskontrolle \n\n kurzfristig Koordination für gemeinsame Grundwassernut-\nzung von Gebäudeeigentümern (für Mindest-Ent-\nnahmeleistung) \n\nRaum + Umwelt \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten – S1 Strategische Grundwassernutzungsplanung \n\n– S2 Strategische Holznutzungsplanung \n\n \n\nV4 Geissberg \n\nBeschreibung Die Gebäude im Quartier wurden grösstenteils in den Jahren 1950-1970 erstellt, wodurch \nsich mittelfristig erheblicher Sanierungsbedarf ergibt. \n\nDa die Mächtigkeit des Grundwasserstroms unter diesem Gebiet relativ gering ist, könnte \ndie Wärme durch Erdsondenfelder nordöstlich der Geissbergstrasse genutzt werden (bei-\nspielsweise auf dem Schulareal Geissberg oder auf anderen verfügbaren Freiflächen). \n\nDie aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge im Versorgungsgebiet V4 beträgt rund \n6.5 GWh/Jahr. Diese Energiemenge kann vermutlich mit Erdwärme bereitgestellt werden. \nUm die langfristige Nutzbarkeit des Untergrundes als Wärmequelle zu gewährleisten, könnte \neine solare Regeneration in Betracht gezogen werden. Stellt sich die Nutzung von Erd-\nwärme als nicht machbar heraus, kann je nach verfügbaren Holzressourcen eine Holzheiz-\nzentrale in Betracht gezogen werden. \n\nOhne Wärmeverbund fällt der nördliche Bereich des Versorgungsgebiet V4 dem Eignungs-\ngebiet E2 zu, der grössere südliche Bereich E1. \n\nZielsetzung Realisierung des Wärmeverbunds Geissberg mit erneuerbaren Energiequellen  \n\nEnergieträger Erdwärme inkl. saisonaler Energiespeicherung  \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Machbarkeitsstudie veranlassen ibk AG \n\n kurzfristig Entwicklung des Wärmeverbundes durch ibk AG \noder Contractor. \n\nibk AG \n\nPrioritäten mittel \n\nAbhängigkeiten S2 Strategische Holznutzungsplanung \n\n \n  \n\n\n\n    /  34 \n\n \n\nV5 – V9 Stadtzentrum \n\nBeschreibung Basierend auf der räumlichen Potenzialabschätzung zur Wärmenutzung aus Grundwasser \nS1, sollen, sofern nutzbares Potenzial nachgewiesen wird, die räumlichen Versorgungsge-\nbiete V5 bis V9 detailliert geplant werden, um die einzelnen Energie-/Wärmeverbunde zu re-\nalisieren. Sollten kein Verbund realisiert werden, fallen die Versorgungsgebiete dem Eig-\nnungsgebiet E1 zu. \n\nIn allen Verbundgebieten soll sorgfältig geprüft werden, inwiefern die städtischen Liegen-\nschaften oder private Bauherren einen Verbund als grosse Bezüger oder als Standort für \neine Energiezentrale unterstützen können. \n\nZielsetzung Realisierung von mehreren thermischen Netzen im Stadtzentrum basierend auf Grundwas-\nserwärmenutzung und ggf. lokaler Abwärme \n\nEnergieträger – Grundwasser \n\n– Nutzung lokaler Abwärme von Bürogebäuden, Detailhändler, etc. \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Machbarkeitsstudien veranlassen ibk AG \n\n kurzfristig Entwicklung der Wärmeverbunde durch ibk AG o-\nder Contractor. \n\n \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten S1: Strategische Grundwassernutzungsplanung \n\n Beschreibung der vorgesehenen Versorgungsgebiete \n\nV5 Looren \n\n– Gebäudepark: Aktuell ca. 40 Gebäude im geplanten Versorgungsgebiet mit durchmisch-\ntem Gebäudealter (einige sehr alte Gebäude, einige Neubauten) mit gemischter Nutzung \n(Wohnen und Arbeiten). Das Gebiet umfasst auch ein Entwicklungsgebiet, dessen Ge-\nstaltungsplan bereits rechtskräftig ist und eine Versorgung mit erneuerbarer Energie vor-\nschreibt.  \n\n– Aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge: ca. 8 GWh/Jahr  \n\n– Anstehender Heizungsersatz: bei ca. 50% der bestehenden Gebäude \n\n– Potenzielle Standorte Wärmezentrale: Kindergarten Looren (Baujahr bestehende Hei-\nzung: 1996). \n\nV6 Gerbegasse \n\n– Gebäudepark: Aktuell ca. 30 Gebäude im geplanten Versorgungsgebiet mit durchmisch-\ntem Gebäudealter (einige sehr alte Gebäude, einige Neubauten) mit gemischter Nutzung \n(Wohnen und Arbeiten). Das Gebiet umfasst auch zwei künftige Entwicklungsgebiete de-\nren Realisierung in den nächsten 10-20 Jahren angedacht ist.  \n\n– Aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge: ca. 6 GWh/Jahr \n\n– Anstehender Heizungsersatz: bei ca. 70% der bestehenden Gebäude \n\n– Potenzielle Standorte Wärmezentrale: städtische Liegenschaften (Schaffhauserstrasse \n136, geplanter Neubau), Kirchgasse 16-22 oder geplante Entwicklungsgebiete (Gerbe-\ngasse, Höch Huus) \n\nV7 Ifang \n\n– Gebäudepark: Aktuell ca. 20 Gebäude im geplanten Versorgungsgebiet mit gemischter \nNutzung (WG4/G).  \n\n– Aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge: ca. 2.7 GWh/Jahr \n\n– Anstehender Heizungsersatz: bei ca. 70% der bestehenden Gebäude \n\n– Potenzielle Standorte Wärmezentrale: private Liegenschaft (keine städtischen Liegen-\nschaften oder Entwicklungsgebiete) \n\n\n\n    /  35 \n\n \n\nV8 Brüel \n\n– Gebäudepark: Aktuell ca. 30 Gebäude im geplanten Versorgungsgebiet mit durchmisch-\ntem Gebäudealter (einige alte Gebäude, einige wenige Neubauten) und gemischter Nut-\nzung (WG3, WG4, G). Das Gebiet umfasst drei grosse Entwicklungsgebiete, deren Reali-\nsierung in den nächsten 5-15 Jahren angedacht ist. \n\n– Aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge: ca. 5 GWh/Jahr \n\n– Anstehender Heizungsersatz: bei ca. 50% der bestehenden Gebäude \n\n– Potenzielle Standorte Wärmezentrale: geplante Entwicklungsgebiete Brüel (Gestaltungs-\nplan rechtskräftig, schreibt Versorgung mit erneuerbarer Energie vor), Rächtenwiesen, \nZielgasse \n\nV9 Oberdorf \n\n– Gebäudepark: Aktuell ca. 50 Gebäude im geplanten Versorgungsgebiet mit einigen sehr \nalten Gebäuden (vor 1900), einigen Bauten aus den 1960er- und 1970er-Jahre und ca. \n10 Neubauten. Das Gebiet wird gemischt genutzt (WG4). \n\n– Aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge: ca. 6 GWh/Jahr \n\n– Anstehender Heizungsersatz: bei ca. 40% der bestehenden Gebäude \n\n– Potenzielle Standorte Wärmezentrale: städtische Liegenschaft (Feuerwehrgebäude. Bau-\njahr bestehende Feuerung 2002).) \n\n \n\nV10 Steinacker \n\nBeschreibung Das vorgesehene Versorgungsgebiet umfasst das Entwicklungsgebiet Steinacker. Es ist mit \nrund 50 ha das grösste Entwicklungsgebiet der Stadt Kloten. Geplant ist, das Gebiet von ei-\nnem Industrie-/Gewerbegebiet in eine Zone mit gemischter Nutzung mit Wohnen zu transfor-\nmieren. Zurzeit arbeiten rund 3'600 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) im Gebiet. Die aktuell \nfossil bereitgestellte Wärmemenge beträgt im Versorgungsgebiet V10 rund 40 GWh/Jahr \n(Gas und Heizöl). Circa ein Drittel der Betriebe benötigen Energie für industrielle Prozesse \noder die Produktion47. \n\nIm Rahmen einer Umfrage bei den Grundeigentümern im Gebiet Steinacker besteht bei \nknapp der Hälfte aller Grundeigentümern Interesse, die Liegenschaft an einen neuen Wär-\nmeverbund anzuschliessen, sofern die Energiebereitstellung erneuerbar erfolgt und finanzi-\nell interessant ist. Auf Grund des hohen Anteils an Gewerbe und Dienstleistungen ist mit ei-\nnem relevanten Kältebedarf zu rechnen, weshalb sich die Prüfung eines Wärmeverbunds \nmit niedriger Vorlauftemperatur oder ein kombinierter Wärme- und Kälteverbund anbietet.  \n\nZielsetzung Planung und Realisierung eines thermischen Netzes unter Nutzung von erneuerbaren Ener-\ngiequellen \n\nEnergieträger – Grundwasser \n\n– Erdwärme \n\n– Lokale Abwärme aus Gewerbe und Industrie \n\n– Ggf. Hochwasserentlastungsstollen als saisonaler Wärmespeicher (Potenzial ist in Ab-\nklärung, vgl. Kapitel 4.2.5) \n\n– Ggf. Holz \n\n– Ggf. Biomasse (vgl. Kapitel 4.3.2, Machbarkeitsstudie notwendig) \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teilschritt \n\n kurzfristig Machbarkeitsstudie veranlassen ibk AG \n\n mittelfristig Entwicklung des Wärmeverbundes \ndurch ibk AG oder Contractor. \n\nibk AG \n\n    \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten S1, S2, S3 \n\n \n  \n\n \n47  Quelle: Gebietsentwicklung Steinacker Kloten – Auswertung des Fragebogens und der Interviews mit den Grundeigentümer \n\n2019/2020. \n\n\n\n    /  36 \n\n \n\nV11 Spitz \n\nBeschreibung Das vorgeschlagene Versorgungsgebiet umfasst das Schulhausareal Spitz, das Alterswohn-\nheim sowie mehrere angrenzende Wohngebäude mit hoher Wärmebezugsdichte. Die Ge-\nbäude im Quartier wurden grösstenteils in den Jahren 1950-1970 erstellt, wodurch sich mit-\ntelfristig erheblicher Sanierungsbedarf ergibt. Zudem stehen in einigen städtischen Liegen-\nschaften Heizungswechsel an (Baujahr Heizung 1992 und 1999), welche als Auslöser für \neine zukunftsweisende Energieversorgung dienen können. Zudem wird die südöstlich des \nSchulhaus Spitz angrenzende Siedlung der PK Schaffhausen einbezogen, die in den nächs-\nten 5 Jahren neu erstellt wird. Eine gemeinsame, leitungsgebundene Wärmeversorgung mit \ndem übrigen Versorgungsgebiet V11 soll geprüft werden. \n\nDie aktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge beträgt im Versorgungsgebiet V11 rund \n3 GWh/Jahr (ohne PK Schaffhausen). Diese Energiemenge soll zukünftig mit Wärme aus \nErdsondenfeldern bereitgestellt werden. Die Sondenfelder können beispielsweise unter dem \nFussballplatz oder auf anderen verfügbaren Freiflächen realisiert werden. Die PK Schaff-\nhausen wird Wohnungen mit gesamthaft rund 20'000m2 Energiebezugsfläche erstellen. Der \nGesamtbedarf der neuen, sehr effizienten Gebäude dürfte sich auf rund 0.7 GWh/Jahr be-\nlaufen (35 kWh/m2a). \n\nUm die langfristige Nutzbarkeit des Untergrundes als Wärmequelle zu gewährleisten, soll \neine solare Regeneration in Betracht gezogen werden. Sollte sich die Nutzung von Erd-\nwärme als nicht machbar herausstellen, kann je nach verfügbaren Holzressourcen eine \nHolzheizzentrale in Betracht gezogen werden. Wird kein Wärmeverbund realisiert, fällt das \nVersorgungsgebiet V11 mehrheitlich dem Eignungsgebiet E2 und zu einem kleinen Teil dem \nEignungsgebiet E1 zu. \n\nZielsetzung Realisierung eines Wärmeverbunds basierend auf der Nutzung von Erdwärme \n\nEnergieträger Erdwärme inkl. saisonaler Energiespeicherung durch Sonnenenergie \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Machbarkeitsstudie veranlassen. ibk AG \n\n mittelfristig Entwicklung des Wärmeverbundes durch ibk AG \noder Contractor. \n\nIbk AG \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten S2: Strategische Holznutzungsplanung \n  \n\n\n\n    /  37 \n\n \n\nV12 Bramen \n\nBeschreibung Wohn- und Gewerbezone mit durchmischtem Gebäudealter (grösstenteils Altbauten, einige \nNeubauten). Bei vielen Gebäuden steht ein Wärmeerzeugerersatz kurz bevor oder wurde \nkürzlich bereits durchgeführt (oft mit einem Wechsel von einer Öl- zu einer Gasheizung). Die \naktuell fossil bereitgestellte Wärmemenge beträgt im Versorgungsgebiet V12 rund \n8.6 GWh/Jahr.  \n\nDas vorgeschlagene Versorgungsgebiet umfasst auch zwei grosse Entwicklungsgebiete mit \neiner Gesamtfläche von 1.2 ha. Die Erarbeitung der Gestaltungspläne für diese Entwick-\nlungsgebiete ist noch ausstehend. Die Gebiete könnten als Nukleus für eine leitungsgebun-\ndene Energieversorgung genutzt werden. \n\nSollte kein Wärmeverbund realisiert werden, fällt das Versorgungsgebiet V12 dem Eig-\nnungsgebiet E1 zu. \n\nZielsetzung Planung und Realisierung eines Holz- oder Grundwasserwärmeverbunds im Gebiet Bramen \n\nEnergieträger – Holz \n\n– ggf. Grundwasser \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n kurzfristig Machbarkeitsstudie veranlassen ibk AG \n\n mittelfristig Entwicklung des Wärmeverbundes durch ibk AG \noder Contractor. \n\nibk AG \n\nPrioritäten hoch \n\nAbhängigkeiten S1 Strategische Grundwassernutzungsplanung \n\nS2 Strategische Holznutzungsplanung \n\n5.4 Massnahmenblätter für Eignungsgebiete \n\nDas übrige Siedlungsgebiet eignet sich auf Grund geringer Wärmebedarfsdichte und feh-\n\nlenden Potenzialen weniger für eine Versorgung mit Energie- oder Wärmeverbunden. Hier \n\nist anzustreben, dass in Einzellösungen ein möglichst hoher Anteil an erneuerbarer Ener-\n\ngie verwendet wird. Parallel dazu ist die Umsetzung von Effizienzmassnahmen an der Ge-\n\nbäudehülle zur Senkung des Verbrauchs zu fördern.  \n\nAls Eignungsgebiete werden Gebiete ausgeschieden, innerhalb welcher ein bestimmter \n\nbzw. mehrere Energieträger für die Wärmeversorgung vorrangig eingesetzt werden sollen \n\n(auf Grund von Situation und Planungsprioritäten).  \n\nIm Eignungsgebiet E2 steht primär Erdwärme für die Wärmeerzeugung im Vordergrund, \n\nim Eignungsgebiet E1 Grundwasser. In beiden Fällen kann die Wärmeerzeugung ergänzt \n\nwerden mit solarthermischer Aufbereitung von Brauchwarmwasser, lokaler Stromproduk-\n\ntion durch Photovoltaik sowie im Fall der Erdwärmesonden durch Regeneration mittels So-\n\nlarwärme. \n  \n\n\n\n    /  38 \n\n \n\nE1 Eignungsgebiet 1: Grundwasser, Aussenluft, Holz, Sonne \n\nBeschreibung In diesen Gebieten werden zur Nutzung in Einzelanlagen und Kleinwärmeverbunden die fol-\ngenden Wärme- und Energiequellen empfohlen (Reihenfolge ist zugleich Prioritätenfolge): \n\n– Grundwasser \n\n– Aussenluft (Betrieb Wärmepumpen mit möglichst hohem Anteil an erneuerbarem Strom) \n\n– Holzpelletfeuerungen \n\n– Thermische Sonnenenergienutzung (auch ergänzend) \n\n– Nur wenn sich die obigen Quellen als ungenügend erweisen: Gas (sofern bereits grob \nerschlossen), vorzugsweise mit Verwendung von Biogas oder effiziente Nutzung in WKK-\nAnlagen \n\nBei grösseren Bauvorhaben sollen im Gestaltungsplan energieplanerische Vorgaben ge-\nmacht werden.  \n\nZielsetzung Bei Neubauten und beim Heizungsersatz werden nur noch erneuerbare Energieträger einge-\nsetzt. \n\nEnergieträger – Grundwasser, Aussenluft, Holz, Sonne \n\nProjektverantwortung Stadt Kloten \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n laufend Koordination für gemeinsame Grundwassernut-\nzung von Gebäudeeigentümern  \n\nRaum + Umwelt \n\n laufend Aussprechen von Empfehlungen im Rahmen von \nBaugesuchen bzw. bei Vorabklärungen durch \nBauherrschaften \n\nRaum + Umwelt \n\nPrioritäten Stadt Kloten mittel \n\nAbhängigkeiten – S1 Strategische Grundwassernutzungsplanung \n\n– S2 Strategische Holznutzungsplanung \n\n \n\nE2 Eignungsgebiet 2: Erdwärme, Aussenluft, Holz, Sonne \n\nBeschreibung In diesen Gebieten werden zur Nutzung in Einzelanlagen und Kleinwärmeverbunden die fol-\ngenden Wärme- und Energiequellen empfohlen (Reihenfolge ist zugleich Prioritätenfolge): \n\n– Erdwärme: Erdsonden mit Wärmepumpen (Betrieb Wärmepumpen mit möglichst hohem \nAnteil an erneuerbarem Strom) \n\n– Aussenluft (Betrieb Wärmepumpen mit möglichst hohem Anteil an erneuerbarem Strom) \n\n– Holzpelletfeuerungen \n\n– Thermische Sonnenenergienutzung (auch ergänzend) \n\nBei grösseren Bauvorhaben sollen im Gestaltungsplan energieplanerische Vorgaben ge-\nmacht werden. \n\nZielsetzung Bei Neubauten und beim Heizungsersatz werden nur noch erneuerbare Energieträger einge-\nsetzt. \n\nEnergieträger – Erdwärme, Aussenluft, Holz, Sonne \n\nProjektverantwortung Stadt Kloten \n\nVorgehen Termine Schritte Federführung für Teil-\nschritt \n\n laufend Koordination für gemeinsame Grundwassernut-\nzung von Gebäudeeigentümern  \n\nRaum + Umwelt \n\n laufend Aussprechen von Empfehlungen im Rahmen von \nBaugesuchen bzw. bei Vorabklärungen durch \nBauherrschaften \n\nRaum + Umwelt \n\nPrioritäten Stadt Kloten mittel \n\nAbhängigkeiten – S2 Strategische Holznutzungsplanung \n\n \n\n\n\n    /  39 \n\n \n\n6 Hinweise zur Umsetzung der Energieplanung \n\n6.1 Rechtliche Grundlagen für verbindliche Vorschriften \n\nIn den Gebieten mit einer Verbundlösung ist aus wirtschaftlichen und ökologischen Grün-\n\nden eine möglichst hohe Anschlussdichte anzustreben. Wenn eine öffentliche Wärmever-\n\nsorgung48 lokale Abwärme oder erneuerbare Energien nutzt und die Wärme zu technisch \n\nund wirtschaftlich gleichwertigen Bedingungen wie aus konventionellen Anlagen anbietet, \n\nkann die Gemeinde gemäss § 295 Abs. 2 PBG Grundeigentümer verpflichten, ihr Gebäude \n\ninnert angemessener Frist an das Leitungsnetz anzuschliessen und Durchleitungsrechte \n\nzu gewähren49. \n\nDie Anschlussverpflichtung kann im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens für Neubauten \n\nund bei einem Heizungsersatz angeordnet werden50. Vor einer grundeigentümerverbindli-\n\nchen Anschlussverfügung muss den potenziellen Kunden/innen ein wirtschaftlich attrakti-\n\nves Anschlussangebot gemacht werden.  \n\nWeitere Instrumente für die Grundeigentümerverbindlichkeit sind: \n\n— Energiezonen nach PBG § 78a51: Das Festlegen von Energiezonen ist z. B. bei der \n\nnächsten BZO-Revision auf Basis des Energieplans möglich. Prioritätsgebiete/Wärme-\n\nverbundgebiete können als Energiezonen mit einem erhöhten Anteil an erneuerbarer \n\nEnergie festgelegt werden, in welchen die Wärmeversorgung beispielsweise zu min-\n\ndestens 50% erneuerbar geleistet werden muss. \n\n— Sonderbauvorschriften/Sondernutzungsplanungen: Im Rahmen von Arealüberbauun-\n\ngen und öffentlichen oder privaten Gestaltungsplänen können Kriterien oder Bedingun-\n\ngen betreffend Energieversorgung und -nutzung vorgegeben werden. Die Vorgaben \n\nsollen sich an den Grundlagen des Energieplans orientieren.  \n\n \n\nIm Energiestadt-Aktivitätenprogramm 2019-2022 der Stadt Kloten ist mit der Massnahme \n\n1.652 bereits geplant, die Möglichkeiten für Anschlussverpflichtungen oder Energiezonen \n\nzu prüfen und bei Bedarf zu nutzen. \n\n \n48  Der Energieplan verleiht dem Wärmeverbund den öffentlichen Charakter, unabhängig von dessen Eigentümerschaft. \n\n49  Planar AG für Raumentwicklung/Ecosens AG(2016): Hoesli B., Gnehm R., Conrad C., Binder I.: Rechte und Pflichten bei \n\nder Wärmeversorgung im Verbund – Modul B: Rechtliche Abklärungen, Fallbeispiele, Regelungsinhalte, Mustertexte, Feb-\n\nruar 2016. \n\n50  Im Kanton Zürich kennt beispielsweise Winterthur eine Anschlusspflicht an Wärmenetze. Für Informationen zu den Erfah-\n\nrungen mit diesem Instrument empfiehlt sich die direkte Kontaktnahme mit den dortigen Verantwortlichen.  \n\n51  http://www.bd.zh.ch/internet/baudirektion/de/aktuell/mitteilungen/2015/energiezonen/_jcr_content/contentPar/download-\n\nlist/downloaditems/informationsschreibe.spooler.download.1438264847547.pdf/Brf_Gde-Info_IKS_Energiezonen_2015-\n\n03-20_def_SCAN.pdf \n\n52  Massnahmen 1.6: Es wird geprüft, ob und wie die gemäss PBG erlaubten Energiezonen in die lokale Gesetzgebung aufzu-\n\nnehmen sind. Es soll die Möglichkeit bestehen, in Wärmeverbundgebieten eine Anschlusspflicht zu erlassen (sofern wirt-\n\nschaftlich vergleichbar mit anderen Lösungen und technisch möglich). (Aktivitätenprogramm 2019-2022, Stand 5.12.2019) \n\n\n\n    /  40 \n\n \n\n6.2 Hinweise zur Realisierung von Wärmeverbunden \n\nMandatierung \n\nDie Stadtverwaltung Kloten wird nicht selbst Wärmeverbunde betreiben, sondern die Auf-\n\nträge an die ibk AG oder gegebenenfalls an spezialisierte dritte Unternehmen vergeben. \n\nDabei stehen drei Varianten im Vordergrund: \n\n1. ibk AG: Der einfachste Fall für die Stadt ist, wenn ibk AG im Rahmen ihres Leis-\n\ntungsauftrags die Machbarkeitsstudie erstellt oder erstellen lässt und den Wärme-\n\nverbund plant, realisiert und betreibt. \n\n2. Ausschreibung mit Beitrag an Machbarkeitsstudie: Wenn ibk AG einen Wärmever-\n\nbund beispielsweise aus Kapazitätsgründen nicht vorantreiben kann oder will, \n\nempfiehlt sich eine Ausschreibung nach Submissionsrecht. Üblicherweise zahlt die \n\nStadt dem Anbieter mit dem überzeugendsten Angebot einen vorgängig festgeleg-\n\nten Beitrag an die Machbarkeitsstudie. Belegt die Studie die – auch wirtschaftliche \n\n– Machbarkeit des Verbunds, darf dasselbe Unternehmen den Verbund realisieren. \n\n3. Ausschreibung nach erfolgter Machbarkeitsstudie: Alternativ kann die Stadt die \n\nMachbarkeitsstudie für einen Verbund vorfinanzieren. Anschliessend erfolgt die \n\nAusschreibung nach Submissionsrecht für die Planung und Realisierung. Bewer-\n\ntungskriterien sind u. a. der offerierte Wärmepreis, seine Zusammensetzung und \n\ndie Tarifanpassungsmechanismen. \n\nInhalt von Konzessionsverträgen \n\nFür Wärme- und Energieverbunde, die ganze Quartiere oder Stadtteile mit Wärme und \n\nKälte versorgen, besteht ein öffentliches Interesse an einer technisch und betrieblich ein-\n\nwandfreien Lösung zu wirtschaftlichen Konditionen, die gleichzeitig den ökologischen Zie-\n\nlen entspricht und finanziell und betrieblich langfristig gesichert ist. Insbesondere wenn \n\nAnschlussverpflichtungen verfügt werden, muss die öffentliche Hand eine möglichst grosse \n\nGewähr haben, dass die genannten Bedingungen eingehalten sind. Hinweise darauf, wel-\n\nche Inhalte ein Konzessionsvertrag für ein Wärmeverbund-Contracting oder eine Leis-\n\ntungsvereinbarung mit ibk AG diesbezüglich regeln soll, finden sich beispielsweise in den \n\n«Werkzeugen für eine zukunftstaugliche Wärmeversorgung» von EnergieSchweiz53. \n\nIm Fall von Kloten ist darauf hinzuweisen, dass bereits Konzessionsverträge mit der ibk \n\nAG bestehen. Im Zusammenhang mit der Anpassung der Eigentümerstrategie sollte auch \n\neine Überprüfung und allenfalls Anpassung von bereits bestehenden Konzessionen erfol-\n\ngen. \n\nKombinierbarkeit von Wärmequellen und Koordinationsstandards \n\nWärmequellen können grundsätzlich kombiniert werden. Befinden sie sich auf unterschied-\n\nlichen Temperaturniveaus, ist für die Kombination ein technischer Aufwand erforderlich. \n\n \n53  Quelle: EnergieSchweiz für Gemeinden (Hrsg.) 2011: Räumliche Energieplanung. Werkzeuge für eine zukunftstaugliche \n\nWärmeversorgung. Modul 7: Umsetzung, Februar 2011 \n\n\n\n    /  41 \n\n \n\nTechnische Massnahmen sind beispielsweise die Anhebung eines tiefen Temperaturni-\n\nveaus mittels einer Wärmepumpe oder die Serienschaltung der Wärmequellen in der Rei-\n\nhenfolge der ansteigenden Temperaturniveaus.  \n\nZur Deckung von Bedarfsspitzen werden Wärmeverbunde meistens bivalent betrieben; d. \n\nh. mit einem zusätzlichen Spitzenlastkessel (häufig Heizöl oder Gas). Neben der Spit-\n\nzenlastdeckung dient der zweite Energieerzeuger einer erhöhten Betriebssicherheit, weil \n\ndamit Redundanz geschaffen wird. Mit einem Zusammenschluss von benachbarten Ver-\n\nbunden können ebenfalls Redundanzen geschaffen werden. \n\nBei der Planung von Wärmeverbunden sind für alle Verbunde auf dem Stadtgebiet einheit-\n\nliche technische Standards zu wählen, damit Zusammenschlüsse – auch zu einem späte-\n\nren Zeitpunkt – einfacher möglich sind. \n\nFördergelder für Wärmeverbunde \n\nDie Stiftung KliK54 fördert Wärmeverbunde als CO2-Kompensationsprojekte mit 100 CHF \n\npro Tonne reduziertes CO2 im Vergleich zu einer Referenzentwicklung. Die Förderung ist \n\nbis 2030 garantiert. \n\n6.3 Koordination mit Nachbargemeinden \n\nIm Süden grenzt Kloten an Opfikon. Dort in der Nähe des Flughafens entsteht in Opfikon \n\nein Wärmeverbund. Ursprünglich stand für den Verbund die Nutzung der Abwärme aus der \n\nAbwasserreinigungsanlage ARA im Vordergrund. Unterdessen steht als grosse Abwärme-\n\nquelle ein neues Rechenzentrum, mit deutlich mehr Abwärme als aus der ARA, im Fokus. \n\nGeplant wird der Verbund von EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) gemeinsam mit \n\nEnergie Opfikon. Die Stadt Kloten sollte im Austausch mit Opfikon prüfen, inwiefern eine \n\nErweiterung dieses Verbunds über die Gemeindegrenze hinweg möglich und zielführend \n\nist.  \n\nEs empfiehlt sich auch mit den anderen angrenzenden Gemeinden in Kontakt zu sein, um \n\nmögliche Synergien bei der leitungsgebundenen Energieversorgung erkennen und nutzen \n\nzu können. Im Hinblick auf mögliche Synergien sollte Kloten zudem periodisch das Ge-\n\nspräch mit dem Flughafen suchen. \n\n6.4 Monitoring und Nachführung des Energieplans \n\nDer Energieplan hat einen Planungshorizont von 10 bis maximal 20 Jahren. Er sollte je-\n\ndoch regelmässig (mindestens alle fünf Jahre) auf seine Gültigkeit hin überprüft und bei \n\nBedarf an die aktuelle Situation angepasst werden.  \n\nZudem soll die Wirksamkeit der Massnahmen aus dem Energieplan periodisch überprüft \n\nwerden. In Kloten erfolgt die Wirkungs- und Prozesskontrolle über die Instrumente aus der \n\n \n55  Der Entwurf der «Ziele Gesamtenergiestrategie» der Stadt Kloten liegt vor (Stand 24.2.2020). Die Verabschiedung der \n\nStrategie ist noch 2020 geplant. \n\n\n\n    /  42 \n\n \n\nGesamtenergiestrategie55 und dem Energiestadt-Aktivitätenprogramm56. Ein separates \n\nMonitoring bezüglich Energieplanung ist deshalb nicht notwendig.\n\n \n55  Der Entwurf der «Ziele Gesamtenergiestrategie» der Stadt Kloten liegt vor (Stand 24.2.2020). Die Verabschiedung der \n\nStrategie ist noch 2020 geplant. \n\n56  Insbesondere Massnahme 1.4 «Energiebilanzierung» und Weiterführung der Massnahme 2.3 «Energiebuchhaltung der \n\nstädtischen Bauten» gemäss Aktivitätenprogramm 2019-2022. \n\n\n\n    /  43 \n\n \n\n \nAnhang \n\nA-1 Energieplankarte Kloten 2020 \n\n\n\n    /  44 \n\n \n\nID Name Beschreibung \n\nV1 Hohrainli Neuer Holzwärmeverbund in Planung \n\nV2 Reutlen Diverse fossile Kleinverbund existent � Ersatz durch erneuerbare Wärmeversorgung \n\nV3 Hinterwiden Bestehender Verbund (gemäss stadtinterner Begleitgruppe zur Energieplanung soll \nkeine Erweiterung in Betracht gezogen werden) \n\nV4 Geissberg Neues thermisches Netz \n\nV5 Looren Neues thermisches Netz \n\nV6 Gerbegasse Neues thermisches Netz \n\nV7 Ifang Neues thermisches Netz \n\nV8 Brüel Neues thermisches Netz \n\nV9 Oberdorf Neues thermisches Netz \n\nV10 Steinacker Neues thermisches Netz in Planung \n\nV11 Spitz Neuer Wärmeverbund \n\nV12 Bramen Neuer Wärmeverbund \n\nV13 Armeegelände Bestehender Wärmeverbund für Versorgung der Kaserne \n\n Diverse (nicht im \nPlan ersichtlich) \n\nBestehende fossile Gemeinschaftsanlagen mit erneuerbaren Energien ersetzen \n\nTabelle 6:  Übersicht zu den in der Energieplankarte eingezeichneten Verbundgebieten; dunkel hinterlegt: \nbereits bestehende oder geplante Verbunde \n\n \n\n\n\n    /  45 \n\n \n\nA-2 Energieplan Kloten 2007 \n\n \n\n\n\n    /  46 \n\n \n\nA-3 Wärmebezugsdichte im Hektarraster \n\n  \n\n\n\n    /  47 \n\n \n\nA-4 Gebäudealter \n\n \n\n\n\n    /  48 \n\n \n\nA-5 Zulässigkeit von untiefer Geothermie und Grundwasser \n\n \nQuelle: Wärmenutzungsatlas Kanton Zürich  \n\n\n\n    /  49 \n\n \n\nA-6 Zonenplan Gemeinde Kloten \n\n  \n\n\n\n    /  50 \n\n \n\nA-7 Gasnetz in Kloten \n\n  \n\n\n\n    /  51 \n\n \n\nA-8 Städtische Liegenschaften und Zone für öffentliche Bauten \n\n \n\n\n\n    /  52 \n\n \n\n  \n\n\n\n    /  53 \n\n \n\nA-9 Entwicklungsgebiete \n\n\n\n  /  54 \n\n \n\n \n Realisierung Fläche Einwohner zusätzlich Beschäftigte zusätzlich \n\nThe Circle57 2020 4 ha 0 4'000 – 6'000 \n\nSchaffhauserstrasse 2020    \n\nAm Stadtplatz 2022    \n\nGeerenstrasse 2022    \n\nIm Gässli 2022    \n\nWaldeggweg 1+3 2025    \n\nWaldeggweg 2 2025    \n\nLirenächer Bahnhof Nord 2025    \n\nABB-Areal Bahnhof Nord 2025    \n\nDienstleistungsgebäude Brüel 2025    \n\nRömerweg Bahnhof Süd 2025-2030 10'236 m2   \n\nBreiti Süd 2025-2030 2'143 m2   \n\nChasern 2025-2030 2 ha 300 0 \n\nRächtenwiesen 2025-2035    \n\nZielgasse 2025-2035    \n\nSteinacker 2025-2050 50 ha 3'000 3'000 \n\nHohrainli 2025-2050 8 ha 500 100 \n\nAreal Bahnhof Süd 2030 2'458 m2   \n\nMarktgasse 2030    \n\nGerbegasse 2030-2040    \n\nHöch Huus 2030-2040    \n\nTabelle 7: Übersicht zur Innenentwicklung der Stadt Kloten. Stand August 2019. \n\n  \n\n \n57 Ausserhalb Systemperimeter \n\n\n\n  /  55 \n\n \n\nA-10 Fluglärmsituation \n\n \n\n\n\n  /  56 \n\n \n\nA-11 Grundwasserkarte \n\n \n\n\n\n    /  57 \n\n \n\nLiteratur  \n\nARGE QM Fernwärme (2018): Nussbaumer T., Thalmann S., Jenni A., Ködel J.: Planungs-\n\nhandbuch Fernwärme. Im Auftrag von EnergieSchweiz, September 2018. \n\neconcept (2011): Klingler G., Ott W., Rom N.: Die Zukunft leitungsgebundener Energiever-\n\nsorgungssysteme. Im Auftrag des Bundesamts für Energie, Mai 2011. \n\nEnergieSchweiz für Gemeinden (Hrsg.) (2017): Information für kommunale Behörden und \n\nFachpersonen: Räumliche Energieplanung – Werkzeuge für eine zukunftstaugliche \n\nWärme- und Kälteversorgung, Ausgabe 2017.  \n\nIPCC (2018): Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special \n\nReport on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and re-\n\nlated global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the \n\nglobal response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts \n\nto eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. \n\nSkea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, \n\nJ.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, \n\nand T. Waterfield (eds.)]. In Press. \n\nKonferenz Kantonaler Energiedirektoren (Hrsg.) (2015): Mustervorschriften der Kantone \n\nim Energiebereich (MuKEn), Ausgabe 2014, deutsche Version, 9.1.2015. \n\nWeisskopf Partner (2014): Wagner R., Weisskopf T.: Erdsondenpotenzial in der Stadt Zü-\n\nrich. Im Auftrag des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich, Mai 2014. \n\n\n