text: \nM.M. no. 13 concernente il preavviso comunale in merito alla richiesta del Consorzio \n\ndepurazione acque del Verbano CDV per la concessione di un credito di fr. \n\n4’940'000.—per il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce \n\nMaggia e Foce Ticino  \n\n \n\n \n\n Locarno, 28 settembre 2012 \n\n \n\n \n\nAl Consiglio Comunale \n\n \n\nL o c a r n o \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEgregi Signori Presidente e Consiglieri, \n\n \n\nin data 14 settembre 2012 la delegazione consortile del Consorzio depurazione acque del \n\nVerbano (in seguito CDV) ci ha trasmesso il messaggio no. 5/2012 del 12 settembre 2012 in \n\nmerito alla richiesta del Consorzio depurazione acque del Verbano CDV per la concessione \n\ndi un credito di fr. 4’940'000.-- per il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli \n\nIDA di Foce Maggia e Foce Ticino, in vista dell’ottenimento del preavviso dei Comuni sulla \n\nbase di quanto previsto dall’art. 33 della decaduta Legge sul consorziamento dei Comuni. \n\n \n\nNonostante l’entrata in vigore il 1° settembre 2011 della nuova legge  sul consorziamento \n\ndei Comuni del 22 febbraio 2010, che per gli investimenti consortili prevede la nuova \n\nprocedura secondo l’art. 35 LCCom, nel caso di specie, avendo ricevuto il CDV la proroga \n\nfino al 31 marzo 2013 per l’adeguamento degli statuti consortili, si applica ancora la vecchia \n\nlegge che prevede, in base all’art. 33, i preavvisi da parte dei consigli comunali dei Comuni \n\nmembri, entro il termine di 6 mesi a decorrere dal 14 settembre 2012, pena la decadenza del \n\ndiritto di esprimere il preavviso. Il Consiglio consortile esaminerà il messaggio verso metà \n\nmarzo 2013. \n\n \n\nPer una migliore comprensione delle richieste consortili, soprattutto sotto il profilo tecnico, \n\nalleghiamo il messaggio consortile in parola che illustra in dettaglio quanto il Consorzio \n\nintende attuare con la richiesta del credito. \n\n \n\nIl piano di finanziamento allestito dal Consorzio prevede di ammortizzare l’importo in 18 \n\nanni, come già attuato anche per altri investimenti, richiedendo annualmente ad ogni \n\nComune, a partire dal 2013, la sua quota parte nell’ambito della gestione corrente. Sulla \n\nbase della chiave di ripartizione tra i Comuni consorziati la nostra quota parte corrisponde al \n\n20.5990%, con una partecipazione complessiva di fr. 984'012.20, corrispondente ad un \n\nimporto annuale di fr. 54'667.35. Tale importo verrà pertanto inserito nei conti preventivi \n\n2013 del Comune. \n\n \n\nIl Municipio ha preso atto delle motivazioni alla base della richiesta CDV, che concerne il \n\nrisanamento delle stazioni di sollevamento con interventi di risanamento del calcestruzzo, la \n\nsostituzione delle infrastrutture metalliche, il rinnovo delle viti di sollevamento,  ecc. \n\n \n\n\n\nQuesti lavori, che costituiscono l’ultima tappa dei lavori di rinnovo e di potenziamento degli \n\nIDA, si affiancano a quelli già in corso relativi al rinnovo dei quadri elettrici, al rinnovo e al \n\npotenziamento dell’impianto dell’acqua industriale e alla sostituzione delle griglie grosse \n\npresso gli impianti di Foce Maggia e Foce Ticino.. \n\n \n\nPer questi motivi vi invitiamo a risolvere: \n\n \n\n \n\n1. È preavvisata favorevolmente al CDV la concessione di un credito di fr. 4’940'000.-- \n\nper il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce \n\nTicino. \n\n \n\n \n\nCon la massima stima. \n\n \n\n \n\n \n\nPer il Municipio \n\n Il Sindaco:  Il Segretario: \n\n \n\n \n\n dott. avv. Carla Speziali  avv. Marco Gerosa \n\n(firmato all’originale) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAllegato: \n\n• messaggio 5/2012 della Delegazione consortile del 12 settembre 2012; \n\n• tabella riparto costi. \n\n \n\nQuesto messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della \n\ngestione \n\n \n\n\n\nMessaggio 5/2012 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRichiesta di un credito di CHF 4'940'000  \n\nper il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento \n\ndegli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nPremessa \n \n\nSulla base di una valutazione dello stato di conservazione dei nostri impianti di depurazione (IDA) \n\neffettuato nel 2003 da un consorzio di specialisti coordinato dalla società TBF e Partner AG di \n\nAgno, il Consorzio ha intrapreso un vasto programma di manutenzione, rinnovo e adeguamento \n\ndegli impianti elettromeccanici e, dove necessario, di ripristino delle strutture in calcestruzzo. Negli \n\nanni 2005-2011 è così stato rinnovato, adattandolo alle nuove norme di sicurezza e migliorandolo, \n\ntutto il sistema di trattamento delle acque degli impianti di Foce Maggia a Locarno e di Foce Ticino \n\na Gordola, mentre l’impianto di Brissago è, come noto, stato chiuso e sostituito da un pompaggio \n\ndelle acque reflue verso l’IDA di Foce Maggia tramite pipeline. \n\n \n\nAttualmente sono in corso i lavori di rinnovo e ampliamento della linea fanghi (processo di \n\ndigestione) e gas, con l'inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione \n\ndi substrati esterni atta al processo di co-digestione. \n\n \n\nParallelamente a queste opere, sono pure in corso, nell'ambito degli altri crediti tutt'ora aperti, diversi \n\nlavori di rinnovo e potenziamento delle strutture: \n\n a Foce Maggia il rinnovo dei quadri elettrici principali, nell'ambito del credito della \n\ndecantazione finale; \n\n a Foce Ticino il rinnovo e il potenziamento dell'impianto dell'acqua industriale, pure \n\nnell'ambito del credito della decantazione finale; \n\n a Foce Maggia e Foce Ticino la sostituzione delle griglie grosse, nell'ambito del credito per \n\nla biologia. \n\n \n\nSulla base del messaggio 2/2012, che il Consiglio consortile sarà chiamato a deliberare a fine anno, a \n\nFoce Ticino dovrebbe essere inoltre avviata nel 2013 la realizzazione di un impianto di \n\npretrattamento delle acque di risulta provenienti dal trattamento dei fanghi. \n\n \n\nQuale ultima grossa tappa dei lavori di rinnovo e potenziamento dei due IDA intrapresi nell'ultimo \n\ndecennio è ora giunto il momento di porre l'attenzione anche sulle stazioni di sollevamento. Questi \n\nedifici formano un tutt'uno con il canale (superiore) di raccolta delle acque pompate, che le \n\nconvoglia con scorrimento a gravità verso le griglie grosse, il primo elemento del processo di \n\ndepurazione, nonché con il Bacino di chiarificazione delle acque piovane (BCP). Per questo motivo \n\nlo stato di conservazione del calcestruzzo è stato valutato per l'insieme del manufatto. \n\n \n\n \n\n\n\nDescrizione degli impianti di sollevamento \n \n\nL'impianto di sollevamento di Foce Maggia è formato da due stadi, il primo composto da 2 coclee (o \n\nviti d'Archimede) e il secondo da 4 coclee, mentre quello di Foce Ticino da un solo stadio, con 3 \n\ncoclee sensibilmente più lunghe.  \n\n \n\nLe coclee, ed in particolare le pale elicoidali, sono sottoposte a forte usura e frequenti deformazioni \n\ncausate sia dalla presenza di sabbia nell'acqua, che provoca l'abrasione delle pale e dei gusci di \n\nalloggiamento in calcestruzzo, sia di ghiaia e altri corpi estranei trascinati in tempo di pioggia, che \n\npossono provocare deformazioni e rotture. Le coclee più sollecitate in passato sono già state \n\nsottoposte a riparazioni, riprofilature e ricarichi delle pale elicoidali, eseguiti in officina. In queste \n\noccasioni sono pure stati riprofilati i rispettivi gusci. Per le viti meno sollecitate, ossia quelle che \n\nalimentano i BCP, le riparazioni sono state eseguite sul posto, riguardando per lo più solo la parte \n\ninferiore delle pale elicoidali. \n\n \n\nLe viti d'Archimede sono fissate alle estremità da appositi cuscinetti, dei quali quello inferiore si \n\ntrova costantemente immerso nell'acqua. L'azionamento è garantito da grossi motori elettrici \n\n(potenze tra 11 e 90 KW a Foce Maggia e tra 30 e 132 KW a Foce Ticino) situati nella parte \n\nsuperiore degli edifici, accoppiati a riduttori che azionano le coclee. Anche questi elementi \n\nmeccanici sono regolarmente sottoposti a manutenzioni da parte del nostro personale e, ad intervalli \n\n5-8 anni, a revisioni complete da parte di personale specializzato. \n\n \n\nCon le opere di abbattimento degli odori molesti, dal 2005 le 3 stazioni di sollevamento sono state \n\ncoperte. L'aria interna è aspirata e trattata da biofiltri appositi. Questo fatto, se da una parte ha \n\nconsentito di praticamente eliminare l'emissione di odori sgradevoli, migliorando l'ambiente esterno, \n\ndall'altra causa alle parti metalliche, ringhiere e griglie pedonali comprese, nonché al calcestruzzo, \n\nun'accresciuta usura per corrosione. L'accelerato degrado è comune ai due impianti ma accentuato \n\nnel sollevamento di Foce Ticino, dove la maggior presenza di acque industriali accresce \n\nl'aggressività delle acque e dell'aria caldo-umida che caratterizza questi ambienti chiusi con, per di \n\npiù, una forte formazione di condensa sulle parti fredde delle strutture.  \n\n \n\nNel marzo scorso la Delegazione ha incaricato la società TBF+Partner AG di Agno, specializzata \n\nnegli impianti per la depurazione delle acque, di una valutazione dello stato di conservazione delle \n\nparti elettromeccaniche e delle strutture di accesso e sicurezza e la società IM Maggia Engineering \n\nSA di Locarno, che dispone di un reparto di analisi dei materiali, di quella delle parti strutturali in \n\ncalcestruzzo. Il mandato prevedeva pure l'elaborazione di un progetto di ripristino. \n\n \n\n \n\nStato di conservazione degli impianti \n \n\nL'indagine dei due consulenti conferma quanto osservato anche dal personale: le parti metalliche \n\nstatiche, quali griglie, scalini e ringhiere, benché ancora sicure, essendo in acciaio zincato presentano \n\nestesi segni di corrosione e vanno sostituite in tempi brevi con materiali più resistenti. \n\n \n\nLe guide per la posa dei panconi di separazione dei vari settori delle coclee sono degradate e \n\nrendono sempre più difficoltosa la posa dei panconi e la tenuta stagna degli stessi. Gli elementi stessi \n\ndei panconi presentano pure segni di forte degrado. Il sistema dei panconi va dunque rinnovato \n\ncompletamente. \n\n \n\nLe coclee, in funzione da quasi 30 anni presentano invecchiamenti differenziati: quelle per il tempo \n\nsecco e le portate di pioggia trattate dall'IDA (ossia da 2 a 3 volte le portate per tempo secco) \n\nnecessitano di una revisione completa in officina e del rifacimento dei gusci che le alloggiano. Solo \n\ndopo un esame più approfondito in officina è tuttavia possibile stabilire se una riparazione può dare \n\nancora sufficienti garanzie di durata o se non sia piuttosto necessario optare per una loro completa \n\nsostituzione. \n\n\n\nLe coclee di alimentazione dei Bacini di chiarificazione delle acque piovane, benché presentino \n\ndeformazioni delle parti inferiori delle pale elicoidali, possono invece essere revisate e riparate sul \n\nposto. \n\n \n\nI cuscinetti inferiori, molto sollecitati e spesso in cattivo stato, con frequenti rotture, sono tutti da \n\nsostituire, mentre per quelli superiori e per i riduttori dovrebbe bastare una revisione completa in \n\nloco da parte di una ditta specializzata. \n\n \n\nI motori delle coclee sono pure molto sollecitati. Di per sé i motori possono essere mantenuti, \n\ntuttavia per le viti più sollecitate è ritenuta opportuna una loro sostituzione con motori dal \n\nrendimento migliore, integrati da variatori di frequenza che consentano di modulare il regime dei giri \n\ndelle viti in funzione delle portate in arrivo, con un conseguente risparmio di energia elettrica. \n\n \n\nA Foce Ticino vi è inoltre un problema di dimensionamento: mentre la vite piccola è correttamente \n\ndimensionata per il tempo secco (fino a 210 l/s), la vite per pioggia porta 420 l/s quando l'IDA è \n\nstata dimensionata per trattare un massimo di 360 l/s. Questo fatto porta scompensi al rendimento \n\ndella depurazione, per cui questa vite va sostituita con una più piccola. \n\n \n\nPer quanto riguarda invece lo stato di conservazione delle strutture in calcestruzzo, la valutazione \n\neffettuata dagli specialisti tramite indagini e misure sul posto nonché l'analisi fisica e chimica di \n\ncampioni prelevati in zone rappresentative mostra uno stato ancora accettabile ma che, considerato il \n\nclima interno aggressivo, necessita a breve di interventi di protezione e conservazione. Questi \n\ninterventi sono da coordinare con gli interventi sulle coclee per evidenti motivi di razionalizzazione, \n\ndi riduzione dei tempi di intervento e di mantenimento dell'esercizio dell'IDA. \n\n \n\n \n\nLavori previsti \n \n\nIl progetto prevede gli interventi di manutenzione e miglioramento delle condizioni di esercizio e \n\nmanutenzione che sono riassunti di seguito. Gli interventi sono previsti a tappe, ossia con sempre \n\nuna sola coclea in revisione, ciò per garantire in ogni momento almeno il sollevamento delle portate \n\ndi tempo secco. Solo nella fase iniziale dei lavori, ossia per la posa dei telai e delle nuove paratie di \n\nseparazione di ogni coclea nonché per il ripristino del calcestruzzo nella zona inferiore davanti alle \n\ncoclee, sarà necessario posare delle speciali pompe mobili per bypassare tutto l'impianto di \n\nsollevamento. \n\n \n\nPer quanto riguarda i quadri elettrici e il sistema di automazione, essi sono già stati rinnovati \n\nnell'ambito dei precedenti lavori. Il progetto prevede quindi solo i necessari adeguamenti e \n\nl'estensione alle nuove funzioni (p.es. variatori di frequenza). \n\n \n\n \n\nA. Ripristino del calcestruzzo \n\n \n\nIl ripristino del calcestruzzo, il cui stato di conservazione è tutt'ora generalmente buono, pur con \n\nqualche eccezione, ha lo scopo di risanare le zone danneggiate ma soprattutto di proteggere i \n\nmanufatti di sollevamento, particolarmente esposti all'aggressività delle acque e dell'aria interna, \n\ngarantendone la durata nel tempo.  \n\nIl progetto prevede da una parte il risanamento locale delle zone scrostate e con ferri d'armatura \n\nesposti alla corrosione, rispettivamente il ricarico e la riprofilatura delle zone erose o danneggiate \n\nmeccanicamente. Dall'altra, è prevista, su tutte le superfici interne, la posa di uno strato di protezione \n\ndella categoria OS9: concretamente si tratta di sabbiare le superfici e ricoprirle con malte speciali di \n\nprotezione a base epossidica. Dove danneggiato o non più aderente, il betoncino di rivestimento del \n\nfondo di canali e del BCP di Foce Maggia deve essere asportato e rifatto. E' pure previsto il \n\nripristino del mastice dei giunti di dilatazione. \n\n\n\nGli interventi di ripristino del calcestruzzo riguarderanno sia il corpo del sollevamento che il canale \n\ndi raccolta superiore fino alle griglie grosse e il BCP di Foce Maggia (mentre quello di Foce Ticino \n\nrisulta ancora in buono stato). \n\n \n\n \n\nB. Sostituzione delle infrastrutture metalliche di accesso \n\n \n\nTutte le infrastrutture metalliche interne quali griglie pedonali, ringhiere, scale e scalini sono da \n\nsostituire, adottando le tipologie richieste dalle norme di sicurezza. Il progetto prevede la loro \n\nsostituzione con elementi in acciaio inossidabile o in fibra di vetro (GFK): la scelta definitiva \n\navverrà in fase di appalto. \n\n \n\nLe scale di accesso alle parti immerse in acqua saranno invece sostituite con modelli in inox. \n\n \n\nPure prevista è la sostituzione delle porte, con modelli in alluminio. \n\n \n\n \n\nC. Sostituzione degli elementi di compartimentazione \n\n \n\nI panconi che permettono di separare i singoli settori delle coclee dal flusso delle acque in arrivo dai \n\ncollettori, indispensabili per consentire gli interventi di manutenzione sui cuscinetti inferiori delle \n\ncoclee, saranno sostituiti con paratie con sistema di movimentazione a vite e manovelle in \n\nesecuzione sommergibile. \n\n \n\n \n\nD. Rinnovo delle viti di sollevamento \n\n \n\nAd eccezione delle due viti che alimentano i BCP, il cui risanamento può essere effettuato sul posto, \n\ntutte le altre 7 coclee saranno tolte e risanate in officina. Per Foce Maggia è prevista la sostituzione \n\ncompleta con nuovi modelli della vite 5 (sollevamento 2)  e per Foce Ticino della vite 1 riducendo, \n\nper esigenze legate al dimensionamento dei processi dell'IDA, il suo diametro e quindi la sua \n\nportata. \n\nFatta riserva di un esame più approfondito in officina, per le altre coclee è ritenuto  possibile un loro \n\nrisanamento, consistente nella riparazione e riprofilatura delle pale elicoidali e in un loro ricarico. \n\n \n\nGli attuali gusci in calcestruzzo e malta delle viti di alimentazione dei BCP saranno mantenuti, \n\nripristinando le zone erose o danneggiate, mentre per le altre viti è prevista la posa di gusci metallici. \n\nSi tratta di una soluzione introdotta con buoni riscontri su altri impianti, anche in Ticino, più \n\nresistente all'abrasione e meno sensibile in caso di oggetti estranei, ghiaia e sassi in particolare. \n\n \n\n \n\nE. Motori e cuscinetti \n\n \n\nI cuscinetti inferiori delle viti, costantemente immersi in acqua, saranno tutti sostituiti con cuscinetti \n\nche non richiedono ingrassaggi (quelli attuali sono dotati di un dispositivo per l'ingrassaggio \n\ncontinuo e possono presentare perdite di grasso nell'acqua). Per le coclee più sollecitate è pure \n\nprevisto l'acquisto di un cuscinetto di riserva. \n\nI cuscinetti superiori e i riduttori saranno invece sottoposti a una revisione completa e, se necessario, \n\nsostituiti. \n\n \n\nCome già detto, i motori delle viti per il tempo secco sono molto sollecitati. Il progetto prevede la \n\nsostituzione dei motori di tutte le viti, ad eccezione delle viti di carico dei BCP, con nuovi motori 4 \n\npoli, quelli delle viti 5 a FM e 1 a FT dotandoli di variatore di frequenza. \n\n \n\n\n\nProgramma dei lavori \n \n\nCome già accennato, la pianificazione temporale dei lavori è condizionata dall'esigenza di mantenere \n\nsempre in esercizio le stazioni di sollevamento. \n\nDopo una prima fase preliminare di ripristino della zona d'entrata alle viti (canale e sostituzione \n\npanconi) e del canale superiore fino alle griglie grosse, che richiederà l'installazione di pompe mobili \n\ndi bypass, gli altri interventi saranno programmati per fasi successive, ossia togliendo una vite per \n\nvolta. I lavori di ripristino del calcestruzzo dovranno essere coordinati con i lavori di rifacimento \n\ndelle strutture di accesso e i lavori di ripristino o sostituzione delle parti elettromeccaniche. \n\nAnch'essi dovranno perciò essere eseguiti a tappe. \n\n \n\nLa durata complessiva degli interventi è valutata in circa 7-8 mesi lavorativi a FT e 11-12 a FM. \n\nTuttavia, considerando che durante il periodo estivo gli impianti di sollevamento dovrebbero essere \n\nin esercizio senza restrizioni, la durata effettiva dei lavori sarà verosimilmente più lunga. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCosti \n \n\nIl preventivo dei costi, calcolato con una precisione del ± 10% ai sensi dei Regolamenti SIA 103 e \n\n108, è riassunto come segue: \n\n \n\n \n\nIDA Foce Maggia \n\n \n\n CHF \n\nOpere di ripristino del calcestruzzo 550'000 \n \nOpere edili \n\n \n560'000 \n\n \nImpianti RVS \n\n \n35'000 \n\n \nParti elettromeccaniche \n\n \n1'200'000 \n\n \nInstallazioni elettriche e di automazione \n\n \n180'000 \n\n \nOnorari e spese tecniche \n\n \n250'000 \n\n \nTotale opere \n\n \n2'775'000 \n\n \nIVA 8% \n\n \n225'000 \n\n \nTotale IDA Foce Maggia (con IVA) \n\n \n3'000'000 \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nIDA Foce Ticino \n\n \n\n \n\n CHF \n \nOpere di ripristino del calcestruzzo \n\n \n240'000 \n\n \nOpere edili \n\n \n420'000 \n\n \nImpianti RVS \n\n \n150'000 \n\n \nParti elettromeccaniche \n\n \n725'000 \n\n \nInstallazioni elettriche e di automazione \n\n \n95'000 \n\n \nOnorari e spese tecniche \n\n \n165'000 \n\n \nTotale opere \n\n \n1'795'000 \n\n \nIVA 8% (arrotondata) \n\n \n145'000 \n\n \nTotale IDA Foce Ticino (con IVA) \n\n \n1'940'000 \n\n  \n\nTotale complessivo Foce Maggia e Foce Ticino       CHF 4'940'000  \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFinanziamento \n\nIn allegato diamo la tabella di finanziamento del credito, che si propone di ammortizzare in 18 anni a \n\npartire dal 2013. \n\nLa chiave della ripartizione tra i Comuni consorziati è quella del 2013 e la partecipazione delle \n\nindustrie è indicata secondo i carichi attuali. Di fatto e come per gli altri ammortamenti in corso, la \n\nchiave di ripartizione e la partecipazione delle industrie viene ricalcolata ogni anno secondo gli \n\nultimi parametri disponibili. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nRisoluzione \n\n \n\n \n\nSulla base di quanto sopra e restando a disposizione di codesto Consiglio consortile per ogni \n\nulteriore informazione o chiarimento in merito, la Delegazione vi invita a deliberare: \n \n\n1. Alla Delegazione è concesso un credito di costruzione  di CHF 4'940'000 (IVA 8.0% \n\ncompresa) per il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce \n\nMaggia e di Foce Ticino. \n\nIl credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla sua concessione. \n\n \n\n2. L’importo è da ammortizzare su 18 anni e da ripartire tra i Comuni consorziati e le \n\nindustrie secondo l’art. 21 dello statuto, con la riserva di modifica della ripartizione a \n\ndipendenza dell’esito del ricorso presentato dal Comune di Ronco s/Ascona. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   Il Presidente:    Il Direttore: \n\n \n\n   Ing. G. Calastri   Ing. L. Pohl \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLocarno, 12 settembre 2012 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAllegato: \n\nTabella di riparto del credito richiesto \n\n \n\n\n\n \n\nConsorzio depurazione acque del Verbano \n  \n\n     Messaggio 5/2012 \n    Finanziamento opere di rinnovo  delle stazioni di sollevamento \n\nDegli IDA di Foce Maggia e di Foce Ticino \n\n     \n\n     Credito di costruzione, IVA 8% compresa:  4'940'000.00 CHF \n \n\n     Comune Chiave 2013 Importo \n  \n\n \n% CHF \n\n  \n\n     Ascona 11.5938  553'831.15 \n  Avegno Gordevio 1.7989  85'935.45 \n  Brione s/M 0.9785  46'743.25 \n  Brissago 3.5595  170'035.45 \n  Cadenazzo 2.7652  132'093.40 \n  Camorino 1.0477  50'047.40 \n  Cavigliano 0.7525  35'945.50 \n  Centovalli 0.9261  44'239.50 \n  Cevio 1.4787  70'635.25 \n  Cugnasco-Gerra 3.1160  148'850.55 \n  Gambarogno 7.2304 345'393.65 \n  Gordola 4.9196 235'006.55 \n  Gudo 0.9392 44'867.55 \n  Lavertezzo Piano 1.2270 58'612.00 \n  Locarno 20.5990 984'012.20 \n  Losone 7.8697 375'932.00 \n  Maggia 3.0856 147'397.55 \n  Minusio 9.6607 461'487.50 \n  Muralto 4.3141 206'082.75 \n  Orselina 1.6407 78'374.30 \n  Ronco s/A 1.6174 77'261.90 \n  S. Antonino 2.7166 129'772.80 \n  Tegna 0.9617 45'938.85 \n  Tenero-Contra 3.9699 189'639.55 \n  Verscio 1.2318 58'843.95 \n  Industrie (stima) \n\n \n163'020.00 \n\n  \n\n \n100.0000 4'940'000.00 \n\n  \n\n     \n\n     Locarno, 12.09.2012 \n     \n\n\n


"Regolamentazione dei piccioni"

parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n \n\n 1 \n\nAvv. Mauro Belgeri e co firmatari    \nConsigliere comunale, Il Centro    \nVia Franscini 2A         \n6600 Locarno   \n \n      \n    \n      \n Racc. a mano \n Lodevole      \n Municipio     \n per il tramite     \n On. Marco Bosschardt   \n Presidente del Consiglio comunale \n Piazza Grande 18    \n 6001 Locarno \n      \n \n    \n\n \nLocarno, 01 settembre 2023 \n \nOnorevoli signori Sindaco, signora e signori municipali, \n \navvalendoci delle facoltà concesse dagli art. 65 LOC e 35 ROC, in qualità di Consiglieri \ncomunali, inoltriamo la seguente \n \n\nInterrogazione \n \n\nOggetto: regolamentazione dei piccioni \n \n1.Premessa \n\n \nPrima di redigere il presente atto parlamentare, il 23 c.m. il primo firmatario ha preso contatto \ncon il capo  dicastero on. Pini e con l’Ing.Morinini della DLT. \n \n2. Motivazione \n \nIl problema del contenimento dei piccioni è diventato impellente anche a Locarno. \n \nOccorre pertanto riferirsi a quanto intrapreso in altre città, nella specie a Lugano e a Basilea. \n \nRecentemente sulla tematica è apparso un interessante articolo1. \n\n                                                 \n1 Alfonso Reggiani, “Piccioni, 15 trappole e 6 nidi per il falco”, Corriere del Ticino, 04.08.2023, pag. 8 \n\n\n\n \n\n 2 \n\n \nIn sintesi, vengono trattate due tematiche. \n \nLa prima è quella giuridica e si riferisce all’Ordinanza adottata il 16.07.2020 dal Municipio di \nLugano atta a contrastare gli effetti nefasti dell’eccessiva presenza di piccioni nelle abitazioni, \nsui monumenti, nelle scuole e negli ospedali. \n \nLe normative sono state accompagnate dalla posa di cartelli di sensibilizzazione sul \nLungolago, rispetto al foraggiamento di volatili, cigni compresi. \n \nLe infrazioni (art. 4), sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e seg. LOC, che può  \nraggiungere l’importo di CHF 10'000.-. \n \nIn sintesi (art. 1 e 3) si mira a “tutelare la salute dei cittadini e degli animali domestici dal \ndiffondersi di malattie virali trasmesse all’uomo dai piccioni, mediante il controllo e l’adozione \ndi provvedimenti di contenimento della popolazione degli stessi”. \nPer salvaguardare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia \neccessivamente numerosa di piccioni, è vietato il foraggiamento sul suolo pubblico e sulle aree \nprivate, fatti salvi gli allevamenti privati e somministrazioni di cibo disposti dal Municipio. \n \nLa seconda è quella  delle misure di lotta concrete e adeguate, riferite alle piccionaie, \ncontrollate da un custode, implementate a Basilea nel 1980, dovendosi per contro sconsigliare \n(e questo da parte della stazione ornitologica di Sempach)2 la posa di veleno, di spuntoni \nappuntiti, di sistemi elettrici a forti scariche, di reti tese non a regola d’arte, di onde ultra corte, \ndi sistemi magnetici e di sostanze e agenti sull’odorato. \n \nCome rettamente ricorda il sottoscritto specialista (in quanto veterinario On. Cavalli) il \nproblema dei piccioni, noto da anni, viene purtroppo facilitato dall’incuria di tanti stabili, che \npermettono poi ai volativi di nidificare e moltiplicarsi; ne consegue pertanto che una piccionaia \nsarebbe un’ottima cosa perché permettere un controllo e una cura dei volatili; occorre \nparimenti fare attenzione ai cibi per volativi che rendono sterili gli uccelli e sono troppo \npericolosi per le altre specie. \n \nPer quanto concerne Locarno, si ricorda la bellissima voliera che fino a ca. 30 anni fa faceva \nbella mostra di sé nei giardini pubblici a lato del Teatro (una stupenda fotografia di inizio \nNovecento fa bella mostra di sé nel libro di Piero Bianconi, “La Locarno dell’altro ieri”); si \npotrebbe escogitare il sistema di resuscitarla, come piccionaia, evidentemente in altro luogo. \n \nInoltre, fino a qualche anno fa Locarno era dotata di una piccola struttura adibita a piccionaia, \nsempre situata nei Giardini Rusca. Struttura ancora esistente ma che attualmente viene \nutilizzata quale deposito. \n \n\n                                                 \n2 https://www.vogelwarte.ch/de/home/   \n\nhttps://www.vogelwarte.ch/de/home/\n\n\n \n\n 3 \n\nPer concludere, il dr. med. vet. Cavalli, si mette volentieri a disposizione per utili consigli di \nprogettazione, installazione e gestione dell’eventuale piccionaia, e questo a titolo gratuito; le \naltre e gli altri firmatari del presente atto parlamentare lo ringraziano di cuore già sin d’ora.  \n \n \n \n \n\n*                           *                         * \n \n \n \n3. Conclusione / domande \n \n \nP.Q.F.M, \n \nrichiamate le norme di legge menzionate, come pure ogni altro disposto in concreto applicabile \nalla fattispecie, \nfatto riferimento a quanto precede, \nci si permette di chiedere cortesemente al lodevole Municipio quanto segue: \n \n \n \n1.  Intende adottare un’Ordinanza municipale sui piccioni del tipo di quella adottata dal \n Municipio di Lugano il 16.07.2020? \n \n2.  Intende ripristinare una voliera – piccionaia munita di un custode? \n \n \n \n\nCon ogni ossequio \n \n \n \n\nBelgeri Mauro, primo firmatario, cons. com. Il Centro \n \n \n\nAbbatiello Giuseppe, cons. com. Il Centro \n \n \n\nAngelini Piva Barbara, Capogruppo, Il Centro \n \n \n\nBeltrame Simone, Consigliere comunale, Il Centro \n\n\n\n \n\n 4 \n\n \nCavalli Mauro, Consigliere comunale, Il Centro \n\n \n \n\nGiacometti Martina, cons. com. Il Centro \n \n \n\nScaffetta Mattia, cons. com. Il Centro \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAnnessa:  copia Ordinanza municipale sui piccioni adottata il 16.07.2020 dal Municipio di \n  Lugano e  \n  copia foto n. 43, da: Piero Bianconi “La Locarno dell’altro ieri”, pag. 84, terza \n  edizione, Pedrazzini, Locarno, 1980. \n \n \nC.p.c:   Arch. Snozzi Groisman (via mail). \n\n\n\n\n\n\n\n\n


"Festival Internazionale del Film"

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n