text: \nGemeinde Wettingen \n\nKommunale Energieplanung \nGemeinde Wettingen\n\nErläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n13. November 2024\n\n   \n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 2\n\nDer Energieplan und die zugehörigen Massnahmen (Kapitel 6) wurden am \n28. November 2024 vom Gemeinderat Wettingen behördenverbindlich ver-\nabschiedet. Die GIS-Daten zur Energieplanung wurden am 15. Januar 2025 \ndem Kanton Aargau zur Publikation auf der kantonalen GIS-Plattform AGIS \nübermittelt.\n\nDie Erarbeitung der Energieplanung wurde durch den Energieausschuss \nder Gemeinde Wettingen begleitet:\n\nMartin Egloff, Gemeinderat, Präsident\nLouis Lutz, Geschäftsführer der Energie Wettingen AG\nGiacomo Attinasi, Leiter Netze und Anlagen COO, Stv. Geschäftsführer \nder Energie Wettingen AG\nChristian Vogler, Leiter Energiefachstelle der Regionalwerke AG Baden \nund Koordinator Energie der Stadt Baden\nHolger Czerwenka, Direktor Aargau Tourismus\nJlko Müller, Leiter Bau und Planung\nMelanie Schneider, Bau und Planung, Projektleiterin\nCsaba Dul, Bau und Planung, Aktuar\n\nProjektteam EBP\nMichel Müller\nJanis Münchrath\nJimmy Kochuparampil\n\nEBP Schweiz AG\nMühlebachstrasse 11\n8032 Zürich\nSchweiz\nTelefon +41 44 395 16 16\ninfo@ebp.ch\nwww.ebp.ch\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 3\n\nInhaltsverzeichnis\n\n1. Einleitung 4\n\n2. Heutige Energieversorgung 8\n\n2.1 Energiebilanz und CO2-Emissionen 8\n\n2.2 Wärmebedarfsdichte 12\n\n2.3 Stromversorgung 12\n\n2.4 Infrastruktur 13\n\n3. Erneuerbare Energiepotenziale 14\n\n3.1 Ortsgebundene hochwertige und niederwertige Abwärme 14\n\n3.2 Umweltwärme 17\n\n3.3 Holz und feuchte Biomasse 21\n\n3.4 Örtlich ungebundene erneuerbare Energie 22\n\n3.5 Leitungsgebundene Gasversorgung 23\n\n3.6 Potenzial für Wärmeverbunde 24\n\n3.7 Wärmespeicher 25\n\n4. Künftige Entwicklung 27\n\n4.1 Entwicklung der Wärmeversorgung 27\n\n4.2 Siedlungsentwicklung in Wettingen 29\n\n5. Ziele der Wärmeversorgung 32\n\n6. Kommunaler Energieplan 34\n\n6.1 Grundsätze für die Wettinger Wärmeversorgung 34\n\n6.2 Räumliche Massnahmen 35\n\n6.2.1 Verbundgebiete (VG) 36\n\n6.2.2 Eignungsgebiete 39\n\n6.3 Übergeordnete Massnahmen 40\n\nA1 Methodik Energie- und Klimabilanz 44\n\nA2 Vereinfachte Erhebungen der Zielindikatoren 46\n\nA3 Energiekennzahlen kommunaler Liegenschaften 48\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 4\n\n1. Einleitung\n\nZiele der kommunalen Energieplanung\nIn einer kommunalen Energieplanung analysieren Gemeinden ihre heutige \nWärme- und Kälteversorgung und gestalten deren künftige Entwicklung ba-\nsierend auf den lokal und regional vorhandenen erneuerbaren Energiepo-\ntenzialen. Vor Ort verfügbare und umweltverträgliche Energiequellen sollen \nmöglichst optimal genutzt werden. Dafür werden Gebiete räumlich ausge-\nschieden, in welchen bestimmte Energieträger prioritär genutzt werden sol-\nlen. Neben diesen räumlichen Massnahmen können weitere, übergeordnete \nMassnahmen, wie z. B. Förderprogramme oder die Information der Bevölke-\nrung, die gewünschte Entwicklung unterstützen. Die kommunale Energiepla-\nnung ist ein behördenverbindliches Instrument. Festlegungen der Energie-\nplanung müssen somit im Rahmen der Behördentätigkeiten berücksichtigt \nwerden, es entstehen dadurch jedoch keine direkten Vorgaben für Gebäu-\ndeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer. Mit raumplanerischen Instru-\nmenten können energetische Anforderungen auf Basis der Energieplanung \njedoch auch grundeigentümerverbindlich festgelegt werden. \n\nDie vorliegende kommunale Energieplanung wurde basierend auf den be-\nstehenden Grundlagen und gemäss den Vorgaben des Kantons Aargau er-\narbeitet. Sie fokussiert auf die Gestaltung der Wärmeversorgung und be-\ntrachtet ergänzend ausgesuchte Aspekte der Stromversorgung. Die Ener-\ngieplanung der Gemeinde Wettingen:\n\n— zeigt die heutige Wärme- und Stromversorgung in der Gemeinde sowie \nin den öffentlichen Liegenschaften auf.\n\n— identifiziert ungenutzte lokale und regionale Energiepotenziale für die \nkünftige Wärmeversorgung.\n\n— zeigt die wichtigsten Aspekte der zukünftigen Entwicklung der Wärme-\nversorgung der Gemeinde Wettingen auf.\n\n— definiert Ziele für die Wärmeversorgung und den Einsatz von erneuerba-\nren Energieträgern und berücksichtigt dabei das Energieleitbild von Wet-\ntingen.\n\n— bezeichnet räumlich differenziert die Wärmeversorgung der Zukunft und \ndefiniert räumliche Massnahmen (Eignungs- und Verbundgebiete) sowie \nübergeordnet Massnahmen zur Umsetzung dieses Zukunftsbilds.\n\nNetto-Null-Ziel des Bundes\nDie Energie- und Klimapolitik hat sich in den letzten Jahren dynamisch ent-\nwickelt. Im Übereinkommen von Paris ist festgelegt, dass die Erderwärmung \nauf einen Wert von 1.5°C bis 2°C begrenzt werden soll. Das bedeutet eine \nweltweite Reduktion der Treibhausgasemissionen auf netto null bis im Jahr \n2050. Die Schweiz hat das Netto-Null-Ziel 2050 im Klima- und Innovations-\ngesetz1 verankert. Dieses wurde am 18. Juni 2023 vom Volk angenommen \n\n1 Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesi-\ncherheit (indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative)\n\nKurz erklärt: Was \nist eine Energiepla-\nnung? \n\nZiele und System-\ngrenze der Ener-\ngieplanung\n\nNetto-Null 2050 in \nder Schweiz\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 5\n\nund tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. Als Zwischenziele sollen die Treibhaus-\ngasemissionen bis 2040 um 75% reduziert werden. Die Emissionen im Sek-\ntor Gebäude soll dabei schneller reduziert werden als im Verkehr und der \nIndustrie2. Soweit möglich müssen die Emissionsverminderungen in der \nSchweiz erreicht werden.\n\nZur Erreichung der Ziele sieht das Klima- und Innovationsgesetz befristete \nFörderinstrumente vor. Ergänzend zum bestehenden Gebäudeprogramm \nwerden insbesondere klimafreundliche Heizungen verstärkt gefördert. Die \nUmsetzung weiterer Massnahmen ist in Revisionen des CO2-Gesetzes und \ndes Energiegesetzes vorgesehen. Zusammengefasst setzt der Bund auf \neine Strategie der Fortführung und Stärkung finanzieller Anreize.\n\nZiele und Vorgaben des Kanton Aargau\nIn seiner Klimastrategie3 unterstützt der Regierungsrat des Kantons Aargau \ndas Netto-Null-Ziel 2050 des Bundes. Beim Klimaschutz fokussiert der Re-\ngierungsrat seine Massnahmen auf sieben Handlungsfelder und strebt dabei \nunter anderem einen ressourcenschonenden, energieeffizienten und CO2-\nfreien Gebäudepark an. Eine zentrale Massnahme dazu ist das kantonale \nFörderprogramm Energie und die kantonale Energieberatung.\n\nDie kommunale Energieplanung erfolgt gestützt auf § 14 des kantonalen \nEnergiegesetzes. Das Gesetz bezweckt die Förderung einer zuverlässigen, \nwirtschaftlichen und umweltschonenden Energieversorgung. Der Einsatz er-\nneuerbarer Energien und die Energieeffizienz sollen gesteigert werden. Die \nvorliegende Energieplanung orientiert sich an den Empfehlungen für kom-\nmunale und regionale Energieplanungen des Kantons Aargau (2021), und \ndeckt die geforderten Inhalte gemäss der kantonalen Checkliste ab.\n\nEine wichtige Rolle zur Erreichung der Klimaziele nimmt das kantonale Ener-\ngiegesetz ein. Gemäss aktuellem Energiegesetz4 sind neue Elektroheizun-\ngen nicht mehr zulässig. Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen sind nur \nzulässig, wenn keine wirtschaftlich tragbare energieeffizientere Heizungsan-\nlage mit geringerem CO₂-Ausstoss zur Verfügung steht. Zudem ist ein Hei-\nzungsersatz von elektrischen Widerstandsheizungen nur noch im Ausnah-\nmefall zulässig. Für den Ersatz fossiler Heizungen macht das aktuelle Ge-\nsetz keine Vorgaben. Der grosse Rat des Kantons Aargau hat am 23.4.2024 \neiner Revision des Energiegesetzes zugestimmt5. Diese sieht vor, dass beim \nErsatz fossiler Heizungen ein Anteil von 10% des Energiebedarfs durch er-\nneuerbare Energie gedeckt werden muss. Viele andere Kantone haben \ndiese oder eine strengere Regelung bereits umgesetzt. Die Erfahrung in die-\nsen Kantonen zeigt, dass vergleichbare Artikel zu einem flächendeckenden \nUmstieg auf erneuerbare Energieträger führen. Damit kann zudem der An-\n\n2 Richtwerte für die Reduktion von Treibhausgasemissionen in einzelnen Sektoren bis 2040: 82% \nim Sektor Gebäude, 57% im Sektor Verkehr und 50% im Sektor Industrie.\n\n3 https://www.ag.ch/de/themen/klimawandel/klimastrategie-kanton-aargau \n4 Energiegesetz des Kantons Aargau, Stand 01.07.2024.\n5 Energiegesetz des Kantons Aargau; Anpassung an die Mustervorschriften im Energiebereich. \n\nLink.\n\nMassnahmen des \nBundes\n\nNetto-Null 2050 im \nKanton Aargau\n\nVerankerung der \nkommunalen Ener-\ngieplanung\n\nRevision des kan-\ntonalen Energiege-\nsetzes\n\nhttps://www.ag.ch/de/themen/klimawandel/klimastrategie-kanton-aargau\nhttps://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=6183363\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 6\n\nschlussgrad thermischer Netze erhöht und damit deren Wirtschaftlichkeit ge-\nsteigert werden.\n\nHauptresultat der kommunalen Energieplanung sind Gebietsausscheidun-\ngen für prioritäre Energieträger. Der kantonale Richtplan gibt als Grundlage \nfür diese Abwägungen eine Prioritätenreihenfolge für die Wärmeversorgung \nvor. Diese weist Abwärme die höchste Priorität zu, da diese nur vor Ort lokal \noder regional genutzt werden kann. Ebenfalls hohe Priorität wird der Nut-\nzung regionaler erneuerbarer Energieträger wie z. B. Holzenergie und von \nörtlich ungebundener Umweltwärme aus Umgebungsluft, Sonnenenergie \noder tiefer und untiefer Geothermie beigemessen. Für die optimale Nutzung \ndieser Energieträger sind in kommunalen Energieplanungen entsprechende \nVersorgungsgebiete auszuscheiden.\n\nAusgangslage in der Gemeinde Wettingen\nDie Gemeinde Wettingen gehört zum Bezirk Baden und liegt im Limmattal \nan der Grenze zum Kanton Zürich. Wettingen hat eine Fläche von ca. 11 km2 \nund ist nach Baden und dem Hauptort Aarau die drittbevölkerungsreichste \nGemeinde des Kantons Aargau. Wettingen grenzt an die Aargauischen Ge-\nmeinden Baden, Ehrendingen, Ennetbaden, Neuenhof, Würenlos, sowie an \ndie Zürcher Gemeinden Niederweningen und Otelfingen. Abbildung 1 zeigt \ndie Gemeinde in der Übersicht.\n\nAbbildung 1 Übersichtskarte der Gemeinde Wettingen\n\nDer Gemeinderat von Wettingen hat im Jahr 2021 das Energieleitbild revi-\ndiert. Als Grundlage für die aktive Energie- und Klimaschutzpolitik der Ge-\nmeinde legt das Leitbild Ziele und Stossrichtungen der kommunalen Ener-\n\nKantonaler Richt-\nplan\n\nÜbersicht Ge-\nmeinde Wettingen\n\nEnergieleitbild \n2021\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 7\n\ngiestrategie fest. Das Leitbild ist abgeleitet von den nationalen und kantona-\nlen Strategien und bezweckt eine kostengünstige, umwelt- und ressourcen-\nschonende sowie sichere Energieversorgung und -nutzung.\n\nDie Gemeinde unterstützt den nachhaltigen Einsatz folgender Energieträger: \n\n— Holzenergie für Wärme in Gebäuden der Gemeinde Wettingen oder pri-\nvaten Liegenschaften, in Partnerschaft mit der Ortsbürgergemeinde\n\n— Die Nutzung von Erdwärme \n\n— Energieverbunde mit Grundwasserwärme und/oder Holz \n\n— Sonnenenergie zur Stromproduktion mittels Photovoltaik in Liegenschaf-\nten der Gemeinde\n\nDie Gemeinde ist auch im eigenen Handeln ein Vorbild. Kommunale Ge-\nbäude sollen nach dem Minergie-P-Standard nachhaltig gebaut und erneuert \nwerden. Dächer und Fassaden öffentlicher Bauten werden standardmässig \nauf den Einsatz von Photovoltaik überprüft. Der Wärme- und Kältebedarf der \nkommunalen Liegenschaften soll bis zum Jahr 2030 zu 100% durch erneu-\nerbare Energiequellen gedeckt werden.\n\nDie Gemeinde setzt ihre Energiepolitik partnerschaftlich um, insbesondere \nin Zusammenarbeit mit der Energie Wettingen AG als Energiedienstleisterin \nund Förderinstitution. Die Energie Wettingen AG unterstützt die Nutzung er-\nneuerbarer Energie insbesondere durch die Umsetzung von Photovoltaikan-\nlagen.\n\nErgänzend zu Massnahmen des Kantons und des Bundes hat auch die Ge-\nmeinde Wettingen konkrete Handlungsmöglichkeiten. So kann die Ge-\nmeinde mit ihren Planungsinstrumenten Einfluss nehmen, insbesondere \nüber die Bau- und Nutzungsordnung, den Zonenplan und Sondernutzungs-\npläne. Das Energieleitbild sieht vor, dass die Gemeinde diese Instrumente \nnutzt, um günstige Voraussetzungen für den vermehrten Einsatz von erneu-\nerbaren Energien und die Energieeffizienz zu schaffen. Festlegungen der \nkommunalen Energieplanung sind eine wichtige Grundlage für solche plane-\nrische Vorgaben. Zuletzt motiviert und unterstützt die Gemeinde Bauherren, \nenergetisch vorbildlich zu bauen. Darüber hinaus setzt die Gemeinde das im \nJahr 2022 erarbeitete Förderprogramm Energie um. \n\nMit dem Förderprogramm Energie unterstützt die Gemeinde Wettingen er-\ngänzend zur Förderung des Kantons Aargau gezielt bestimmte Bereiche. \nGefördert werden der Anschluss an einen Wärmeverbund, der Bau von Wär-\nmepumpen (jeweils um zusätzliche 50%) sowie Heizsysteme mit grossen \nthermischen Speichern (pauschal pro Volumen). Auch für den Bau von So-\nlarthermie-Anlagen, Photovoltaikanlagen und Ladeinfrastruktur für Elektro-\nfahrzeuge schüttet die Gemeinde Fördergelder aus. \n\nStossrichtungen\n\nDie Gemeinde als \nVorbild\n\nPartnerschaftliche \nUmsetzung\n\nKommunale Hand-\nlungsmöglichkeiten\n\nFörderprogramm \nEnergie\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 8\n\n2. Heutige Energieversorgung\n\nDie Analyse der heutigen Wärmeversorgung erfolgte für jedes Gebäude ein-\nzeln. Als Grundlage wurden möglichst belastbare Daten verwendet, insbe-\nsondere Gasabsatzdaten und Anlagendaten zu fossilen Feuerungen und \nWärmepumpen. Anhang A1 zeigt eine detaillierte Beschreibung des Vorge-\nhens. Als Resultat liegen pro Gebäude Informationen zum Energieverbrauch \nund -bedarf und den für Wärme eingesetzten Energieträger vor. Daraus \nwurde die Energiebilanz der Wärmeversorgung im Jahr 2022 für das Ge-\nmeindegebiet und für die gemeindeeigenen Bauten berechnet. Die direkten \nCO2-Emissionen6 wurden mithilfe von Emissionsfaktoren für Öl- und Gashei-\nzungen hergeleitet. Nicht berücksichtigt werden die Emissionen ausserhalb \nvon Wettingen, die aufgrund der Wettinger Nachfrage nach Gütern und \nDienstleistungen entstehen.\n\n2.1 Energiebilanz und CO2-Emissionen\nGemeindegebiet Wettingen\nDer gesamte Endenergieverbrauch für die Wärmeversorgung in der Ge-\nmeinde Wettingen lag im Jahr 2022 bei rund 193 GWh pro Jahr (Abbildung \n2). Pro Person entspricht dies rund 9.1 MWh. Die Wärmeerzeugung für Hei-\nzungen und Warmwasser erfolgte 2022 zu 80% mit den fossilen Brennstof-\nfen Heizöl und Erdgas. Als Vergleichswerte lagen im Jahr 2022 schweizweit \nder witterungsbereinigte Endenergieverbrauch Wärme bei 12.4 MWh pro \nPerson und der Anteil von fossilen Energieträgern am Wärmeverbrauch bei \nknapp 60%7. \n\nAbbildung 2 Endenergieverbrauch für die Wärmeversorgung der Gemeinde Wettingen nach \nEnergieträgern (2022, witterungsbereinigt)\n\n6 Direkte CO2-Emissionen sind diejenigen Emissionen, welche vor Ort entstehen, bspw. durch \ndie Verbrennung von Energieträgern wie Heizöl. Indirekte CO2-Emissionen entstehen durch \nvorläufige Prozesse, z. B. beim Verbrauch von elektrischer Energie durch die vorgängige Pro-\nduktion, z. B. in einem Kohlekraftwerk im Ausland.\n\n7 BFE 2023, Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000-2022 nach Verwendungs-\nzwecken; Witterungsbereinigung gemäss Schweizerischer CO2-Statistik\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\nEn\nde\n\nne\nrg\n\nie\nve\n\nrb\nra\n\nuc\nh \n\nW\när\n\nm\ne\n\n(G\nW\n\nh)\n\nSolarthermie (0 GWh | 0.0%)\n\nUmweltwärme (13.2 GWh | 6.8%)\n\nStrom f. Wärmepumpen (6.6 GWh | 3.4%)\n\nStrom f. Elektroheizungen (2.1 GWh | 1.1%)\n\nHolz (6.3 GWh | 3.3%)\n\nBiogas (9.4 GWh | 4.9%)\n\nErdgas (80.8 GWh | 41.8%)\n\nHeizöl (74.5 GWh | 38.6%)\n\nAnalyse des Wär-\nmebedarfs\n\nWärmeversorgung \nüberwiegend mit \nfossilen Energieträ-\ngern\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 9\n\nGas ist der wichtigste Energieträger in Wettingen: Fast die Hälfte des Wär-\nmeverbrauchs wird mit Gas bereitgestellt. Dabei wurde 2022 10.5% Biogas \neingesetzt. Heizöl deckte über einen Drittel des Wärmeverbrauchs ab. Den \ngrössten Beitrag für die erneuerbare Wärmeversorgung leisteten Wärme-\npumpen, die sowohl elektrische Energie als auch Umweltwärme nutzen. Sie \ndeckten 2022 10% des Wärmeverbrauchs. \n\nAbbildung 3 zeigt die direkten CO2-Emissionen der fossilen Brennstoffe Erd-\ngas und Heizöl. Die Wärmeversorgung führte 2022 in Wettingen zu einem \nAusstoss von rund 36’000 Tonnen CO2, bzw. 1.7 Tonnen CO2 pro Kopf. \nSchweizweit lagen die CO2-Emissionen von Brennstoffen ebenfalls bei rund \n1.7 Tonnen CO2 pro Person8.\n\nAbbildung 3 CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas und Heizöl in Wettingen (2022, \nwitterungsbereinigt)\n\nKommunale Liegenschaften\nDie Energiebilanz der kommunalen Liegenschaften bezieht sich auf Ge-\nbäude im Verwaltungsvermögen9 der Gemeinde Wettingen. Abbildung 4 \nzeigt den Wärmeverbrauch der kommunalen Liegenschaften der Ge-\nmeinde10. Die Wärmeversorgung dieser Liegenschaften erfolgte 2022 zu \n40% mit den fossilen Brennstoffen Heizöl und Erdgas. Dabei deckte Erdgas \neinen Drittel der Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften. Der \nwichtigste Energieträger ist Energieholz, mit welchem rund 56% der Wärme \nbereitgestellt werden. Die Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaf-\nten führt zu Emissionen von 398 Tonnen CO2.\n\n8 CO2-Statistik: Emissionen aus Brenn- und Treibstoffen, witterungsbereinigt\n9 Der Fokus bei der Bewirtschaftung von Immobilien im Finanzvermögen liegt primär auf wirt-\n\nschaftlichen Kriterien (Immobilienstrategie Wettingen, 2022). Sie werden hier nicht betrachtet.\n10 Gemeinde Wettingen (2023): Liegenschaftenliste\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\ndi\nre\n\nkt\ne \n\nC\nO\n\n2-\nEm\n\nis\nsi\n\non\nen\n\n W\när\n\nm\ne\n\n(T\non\n\nne\nn \n\nC\nO\n\n2) Erdgas (16'283 t | 45.2%)\n\nHeizöl (19'775 t | 54.8%)\n\nEingesetzte Ener-\ngieträger\n\nCO2-Emissionen \nder Wärmeversor-\ngung\n\nEnergie- und CO2-\nBilanz der kommu-\nnalen Liegenschaf-\nten\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 10\n\nAbbildung 4 Endenergieverbrauch für die Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften \nnach Energieträgern für das Jahr 2022\n\nAbbildung 5 zeigt die sieben grössten Wärmeverbraucher im Besitz der Ge-\nmeinde. Die drei grössten Gebäudekomplexe sind die Schulanlage Marge-\nläcker, die Schulanlage Dorf sowie die Bezirksschulanlage, welche die Hälfte \ndes Erdgasverbrauchs der Gemeindeliegenschaften ausmachen. \n\nAbbildung 5 Wärmeverbrauch der sieben energieintensivsten Gebäudekomplexe im Eigentum \nder Gemeinde Wettingen nach Energieträger in MWh pro Jahr (2022).\n\nBasierend auf dem Wärmebedarf wurden die Energiekennzahlen für die \nWärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften hergeleitet. Diese Ener-\ngiekennzahlen beschreiben den spezifischen Wärmeverbrauch pro Quadrat-\nmeter Energiebezugsfläche11. Damit können sie einen Hinweis geben, wie \n\n11 Die Energiebezugsfläche ist die Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen, die \ninnerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und für deren Nutzung ein Beheizen oder Kli-\nmatisieren notwendig ist.\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\nEn\n\ner\ngi\n\nev\ner\n\nbr\nau\n\nch\n W\n\när\nm\n\ne \nin\n\n M\nW\n\nh Umweltwärme (0.1 GWh | 1.4%)\n\nStrom f. Wärmepumpen (0.0 GWh | 0.7%)\n\nStrom f. Elektroheizungen (0.1 GWh | 2.3%)\n\nHolz (2.6 GWh | 55.7%)\n\nErdgas (1.6 GWh | 33.6%)\n\nHeizöl (0.3 GWh | 6.3%)\n\n0 200 400 600 800 1’000 1’200\n\nVerwaltungsgebäude\n\nRathaus mit Nebengebäude\n\nHeilpädagogische Schule\n\nSchulanlage Altenburg\n\nBezirksschulanlage\n\nSchulanlage Dorf\n\nSchulanlage Margeläcker\n\nEndenergieverbrauch Wärme (MWh)\nErdgas Holz Strom f. Elektroheizungen\n\nEnergieintensivste \nLiegenschaften\n\nEnergiekennzahlen \nder kommunalen \nLiegenschaften: \nHohes Effizienzpo-\ntenzial\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 11\n\nenergieeffizient die kommunalen Liegenschaften sind. Die Herleitung und \ndie detaillierten Resultate sind in Anhang A3 dokumentiert. Abbildung 6 zeigt \ndie Energiekennzahlen aller kommunalen Liegenschaften in Abhängigkeit \nder Grösse der Gebäudeanlagen.\n\nAbbildung 6 Energiekennzahlen und Energiebezugsflächen der kommunalen Liegenschaften in \nWettingen. Je weiter rechts oben sich eine Liegenschaft im Diagramm befindet, de-\nsto grösser ist ihr Einfluss auf den gesamten Wärmebedarf der kommunalen Lie-\ngenschaften. Zum Vergleich ist die mittlere Energiekennzahl aller Gebäude in der \nGemeinde Wettingen dargestellt (rund 85 kWh/m² EBF).\n\nDie Energiekennzahlen bewegen sich in einem Bereich von rund 30 kWh/m² \nEBF bis über 200 kWh/m² EBF. Zum Vergleich weisen Wohnhäuser im heu-\ntigen Gebäudestand Durchschnittswerte zwischen 100 kWh/m² und \n140 kWh/m² auf, während Gebäude mit hohen Energiestandards, z. B. Mi-\nnergie, auf Werte bis maximal 20 kWh/m² kommen. Grundsätzlich korreliert \ndie ermittelte Energiekennzahl gut mit einer Einschätzung der Gebäudehülle \ndurch die Liegenschaftsverwaltung. Die niedrigsten und die höchsten Ener-\ngiekennzahlen treten eher bei kleineren Objekten auf. Die höchste Energie-\nkennzahl weist das Gebäude der Jugendarbeit Wettingen (JAW Scharten) \nauf. Auffällig sind zudem die hohen Energiekennzahlen der Kindergärten Ro-\nsenau 1, Langenstein 1 & 2, Kreuzzelg 1 & 2 und Altenburg. Einige davon \nwerden noch mit Gas beheizt. Angesichts des hohen Wärmebedarfs dieser \nKindergärten dürften sich hier Effizienzmassnahmen sowie ein Heizungser-\nsatz auf erneuerbare Energien wirkungsvoll auf die Gesamtbilanz auswirken. \nEin Beispiel dafür ist der Kindergarten Langäcker mit einem sehr guten \nDämmstandard und einer sehr niedrigen Energiekennzahl. Die grössten An-\nlagen weisen Energiekennzahlen zwischen 70 bis 90 kWh/m² EBF auf. Dies \nentspricht in etwa einem durchschnittlichen Gebäude in der Gemeinde Wet-\ntingen, da die mittleren Energiekennzahl für alle Wettinger Gebäude rund 85 \nkWh/m² EBF beträgt. Bei diesen grossen kommunalen Liegenschaften be-\nsteht ein relevantes Potenzial, um mit Effizienzmassnahmen, wie der Sanie-\nrung der Gebäudehülle, die Raumwärmeverluste zu reduzieren. Aufgrund \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n0 5'000 10'000 15'000En\ner\n\ngi\nek\n\nen\nnz\n\nah\nl W\n\när\nm\n\ne \n(E\n\nKZ\n) i\n\nn \nkW\n\nh\npr\n\no \nm\n\n2\nEB\n\nF\n\nEnergiebezugsfläche (EBF) in m2\n\nKommunale Liegenschaften\n\nMittlere Energiekennzahl aller Gebäude in der Gemeinde\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 12\n\nihres hohen absoluten Wärmebedarfs wären die Auswirkungen auf die Ge-\nsamtbilanz der kommunalen Liegenschaften gross.\n\n2.2 Wärmebedarfsdichte\nDie Dichte des Wärmebedarfs ist ein Indikator, der aufzeigt, wie gut sich \neinzelne Gebiete für die leitungsgebundene Wärmeversorgung eignen. Ab \neiner Wärmebedarfsdichte von 500 MWh pro Hektare und Jahr wird in der \nRegel von einer Eignung für Wärmeverbunde gesprochen. Die folgende Ab-\nbildung 7 zeigt die räumliche Verteilung des Wärmebedarfs (Raumwärme, \nWarmwasser und Prozesswärme) der Gebäude in Wettingen im Hektarras-\nter. Die Auswertungen zeigen, dass grosse Gebiete in Wettingen für Wär-\nmeverbunde geeignet sind. Die Wärmebedarfsdichte ist im Zentrum von \nWettingen am grössten.\n\nAbbildung 7 Wärmebedarfsdichte in Wettingen\n\n2.3 Stromversorgung\nDie Energie Wettingen AG versorgt das Gemeindegebiet Wettingen mit elek-\ntrischem Strom. Im Jahr 2022 betrug der Energieabsatz der Grundversor-\ngung ihrer Kunden 68.7 GWh12. Inklusive Drittbelieferung freier Kundinnen \nund Kunden in der Industrie wurden insgesamt 79.4 GWh verteilt. Das ent-\nspricht einem Durchschnittsverbrauch von 3.7 MWh pro Person und Jahr. \n\n12 Energie Wettingen AG (2022): Geschäftsbericht 2022\n\nAuswertung der \nDichte des Wärme-\nbedarfs\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 13\n\nDer schweizweite Wert lag 2022 bei 6.5 MWh pro Person13, womit Wettingen \neinen vergleichsweise tiefen Wert aufweist. Fast der gesamte gelieferte \nStrom (93 %) wird aus Wasserkraft erzeugt. Der restliche Anteil stammt aus \nSonnenenergie und weiterem gefördertem Strom. Damit ist die elektrische \nGrundversorgung in der Gemeinde Wettingen bereits 100 % erneuerbar.\n\n2.4 Infrastruktur\nDie Gemeinde Wettingen wird durch die Regionalwerke AG Baden (RWB) \nmit Gas versorgt. Die RWB verzeichneten in Wettingen im Jahr 2022 einen \nGasabsatz von über 80 GWh. Rund 10% des Gases stammten dabei aus \nerneuerbaren Quellen. Seit dem 1. April 2024 beträgt der Anteil erneuerbarer \nGase im Standardprodukt 20%. Bereits Mitte der 1950er Jahren wurden die \nersten Gasleitungen in Wettingen verlegt. Der älteste heute noch betriebene \nTeil wurde ca. 1975 installiert. \n\nAbbildung 8 zeigt die wichtigsten bestehenden Infrastrukturen der Wärme-\nversorgung in Wettingen: Das Gasnetz und die kommunalen Liegenschaf-\nten. Zusätzlich ist basierend auf den Daten der Feuerungskontrolle festzu-\nstellen, dass sich die grössten Öl- und Gasfeuerungen in grösseren Wohn-\nbauten befinden. Auch im Hallenbad Tägi befindet sich neben einer Grund-\nwasser-Wärmepumpe noch eine grosse Ölfeuerung.\n\nAbbildung 8 Bestehende Infrastruktur der Wärmeversorgung\n\n13 BFE (2023): Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2022\n\nGasversorgung in \nWettingen\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 14\n\n3. Erneuerbare Energiepotenziale\n\nDie für die Wärmeversorgung nutzbaren Potenziale werden in diesem Kapi-\ntel für die Gemeinde Wettingen beschrieben. In Kapitel 6.1 wird aufgezeigt, \nin welcher Prioritätenreihenfolge die Potenziale gemäss kantonalem Richt-\nplan genutzt werden sollen und welche Grundsätze für die Gemeinde Wet-\ntingen daraus abgeleitet wurden.\n\n3.1 Ortsgebundene hochwertige und niederwertige Abwärme\nOrtsgebundene hochwertige Abwärme fällt auf einem direkt nutzbaren Tem-\nperatur-Niveau u.a. in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und Industriebe-\ntrieben (Feuerungen oder elektrische Prozesse) an. Ortsgebundene nieder-\nwertige Abwärme muss für die Nutzung mittels Wärmepumpen auf ein höhe-\nres Temperaturniveau gebracht werden und fällt z. B. in Industriebetrieben, \nAbwasserreinigungsanlagen oder Strassentunnels an. Niederwertige Ab-\nwärme kann über Einzelheizungen, in einem kalten Energieverbund oder als \nwarme Fernwärme genutzt werden. In einem kalten Energieverbund wird die \nniederwertige Wärme verteilt und dezentral mit Wärmepumpen auf das ge-\nwünschte Temperaturniveau gebracht. Bei einer warmen Fernwärme wird \ndurch eine zentrale Anlage ein höheres Temperaturniveau erreicht.\n\nKVA-Abwärme\nDie KVA Turgi befindet sich in Turgi Unterzelg östlich des Quartiers Sitten \nund damit direkt an der Gemeindegrenze zu Obersiggenthal. Die Entfernung \nzur Gemeinde Wettingen und ihren westlichen Quartieren Langenstein-Al-\ntenburg beträgt in Luftlinie etwa 4 km. Die Abwärme der KVA, welche im Jahr \n2022 66 GWh14 betrug, wird in das Fernwärmenetz der Fernwärme Siggen-\nthal AG15 sowie weiter in den Wärmeverbund Baden Nord der Regional-\nwerke AG Baden (RWB)16 gespiesen. Die drei Heizer der KVA stellen dabei \ndie Hauptwärmequellen dar. Die KVA Turgi wird innert der nächsten zehn \nJahre komplett erneuert und dabei aus Platzmangel eventuell leicht Richtung \nAbwasserreinigungsanlage (ARA) Turgi ausgedehnt.17 Die Kapazität der An-\nlage soll möglichst beibehalten werden, während die für Wärme nutzbare \nenergetische Nettoeffizienz laut einer Machbarkeitsstudie von 60 % auf \n90 % erhöht werden könnte. Dies soll unter anderem dadurch ermöglicht \nwerden, dass die Refuna AG beabsichtigt, ihre Fernwärme im unteren Aare-\ntal an die KVA anzuschliessen. Der Wärmeverbund in Baden plant eine Er-\nweiterung des Versorgungsgebietes bis über die Gemeindegrenzen und will \nwestliche Gebiete in Wettingen erschliessen18. Auch untereinander werden \ndie vier Wärmeverbunde in Baden zu einem späteren Zeitpunkt voraussicht-\nlich vernetzt, woraus sich ein umfangreicher Energieträgermix im gesamten \n\n14 Gemeindeverband Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg (2023): Jahresbericht und Jahres-\nrechnung 2022\n\n15 Fernwärme Siggenthal AG (2023): Geschäftsbericht 2022\n16 Regionalwerke AG Baden (2022): Geschäftsbericht 2021\n17 KVA Turgi (2023): Abgeordnetenversammlung 2023/2\n18 Regionalwerke AG Baden (2023): Planungskarte Wärme & Kälte\n\nNutzbare Poten-\nziale erneuerbarer \nEnergie\n\nWas ist hochwer-\ntige und niederwer-\ntige Abwärme?\n\nAbwärme der KVA \nTurgi\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 15\n\nVersorgungsgebiet ergeben wird. Ein Teil Wettingens würde somit indirekt \nan die Abwärme der KVA Turgi angeschlossen.\n\nDie KVA Dietikon im Gewerbegebiet Silbern in der Zürcher Gemeinde Dieti-\nkon liegt über 6 km südöstlich von der Gemeinde Wettingen entfernt und \nsetzte 2022 91 GWh Wärme ab19. Gemäss dem Richtplan des Kantons Zü-\nrich weist die Anlage ein Energiepotenzial von rund 300 GWh auf20. Der \nRichtplan fordert für Kehrichtverbrennungsanlagen generell, dass eine hohe \nenergetische Nutzung anfallender Abwärme erreicht wird. Gemäss Abfall-\nplanung des Kantons Zürich und Plänen der Limeco als Betreiberin der KVA \nsoll die bestehende KVA bis ungefähr 2035 durch eine neue Anlage ersetzt \nwerden. Diese soll mit 160'000 t Abfällen pro Jahr eine um knapp 80% er-\nhöhte Kapazität aufweisen21.\n\nAls «Regiowärme» betreibt die Limeco ein Fernwärmenetz ab KVA Dietikon. \nDie westlichsten, und somit der Gemeinde Wettingen nächsten Gebiete, wel-\nche die Limeco Regiowärme bereits versorgt, sind die Gemeinden Oetwil \nsowie Spreitenbach22. Momentan baut die Limeco die Ausweitung des Ver-\nsorgungsgebietes bis an die Gemeindegrenze zu Killwangen. Bis zu poten-\nziellen Gebäuden in der Gemeinde Wettingen sind es von hier noch ungefähr \n3 km zu verlegende Fernwärmeleitungen, welche durch weitere potenzielle \nGebiete von Bezügern in Killwangen und Neuenhof, bzw. Würenlos, führen \nwürden. Im Endausbau der Regiowärme im Jahr 2045 soll die derzeitige Lei-\ntungslänge fast verdoppelt und die Energieabgabe mit 260 GWh pro Jahr \nnahezu verdreifacht werden. Damit wäre das Energiepotenzial der heutigen \nAnlage grösstenteils ausgeschöpft. Die geplante Ersatzanlage würde jedoch \nsignifikante zusätzliche Energiepotenziale von 150-200 GWh aufweisen. Da-\nmit wäre ein theoretisches Potenzial für die langfristige Erschliessung von \nWettingen mit KVA-Abwärme aus Dietikon gegeben. Die Machbarkeit einer \nTransportleitung und Erschliessung von Wettingen mit Abwärme der KVA \nDietikon ist detailliert zu prüfen. \n\nAbwasserreinigungsanlagen\nIn der weiteren Umgebung von Wettingen befinden sich drei Abwasserreini-\ngungsanlagen (ARA). Die beiden ARA Killwangen-Spreitenbach und Otelfin-\ngen-Furtbach weisen Energiepotenziale von rund 16 GWh/a, bzw. 6 GWh/a \nauf23. Beide ARA sind für eine Nutzung im Gebiet von Wettingen zu weit \nentfernt. Die ARA Laufäcker in Turgi zeigt ein sehr hohes Potenzial von der-\nzeit knapp 47 GWh/a. Für die Nutzung in der Gemeinde Wettingen liegt auch \ndiese zu weit entfernt, zumal sie an die KVA Turgi benachbart und im Ein-\nzugsgebiet mehrerer etablierter Fernwärmenetze liegt. Tatsächlich bezieht \ndie ARA Laufäcker derweil auch Abwärme von ungefähr 150 MWh pro Jahr \nvon der benachbarten KVA. Die ARA Laufäcker produziert Biogas von unge-\nfähr 4.5 GWh jährlich, welches in das Gasnetz für umliegende Energiever-\n\n19 Limeco (2023): Geschäftsbericht 2022\n20 Kanton Zürich (2023): Kanton Zürich Richtplan\n21 Kanton Zürich (2024): Kapazitäts- und Standortplanung der thermischen Verwertung von Ab-\n\nfällen im Kanton Zürich 2022-2045. Bericht vom 24. Januar 2024.\n22 Limeco (2023): Regiowärme – Link: https://www.limeco.ch/angebote/regiowaerme/regio-\n\nwaerme/ \n23 BFE (2022): Potenzial der Abwasserreinigungsanlagen für Wärmenutzung\n\nAbwärme der KVA \nDietikon\n\nRegiowärme: Fern-\nwärme ab KVA Die-\ntikon\n\nWärmenutzung aus \nAbwasserreini-\ngungsanlagen\n\nhttps://www.limeco.ch/angebote/regiowaerme/regiowaerme/\nhttps://www.limeco.ch/angebote/regiowaerme/regiowaerme/\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 16\n\nsorger eingespeist wird. Insgesamt erscheint die Nutzung von Abwärme aus \nAbwasserreinigungsanlagen in Wettingen als nicht realistisch.\n\nAbwasserleitungen\nRichtung ARA Laufäcker fliesst auch das Abwasser der Gemeinde Wettin-\ngen24. Es wird in den südlichen Hauptsammelkanal des Abwasserverbandes \nRegion Baden Wettingen (ABW) östlich der Limmat geleitet. Der erste Sam-\nmelpunkt in einem Spezialbauwerk befindet sich an der Webermühle. Das \nAbwasser wird dort mit dem der Gemeinde Neuenhof komplett zusammen-\ngeführt und führt östlich der Limmat in die Gemeinde Baden, über die Limmat \nauf die westliche Flussseite und bis zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) \nLaufäcker in Turgi. Lediglich die Abwasserkanäle des nordwestlichen Teil \nWettingens, beim Quartier Langestein, führen direkt in die Gemeinde Baden, \nvon wo aus sie gesammelt werden. Das Potenzial der Abwasserkanäle in \nWettingen wurde bereits mit Blick auf eine mögliche Abwärmenutzung durch \ndie Energie Wettingen AG geprüft und daraufhin nicht weiterverfolgt. Eine \nNutzung von Abwärme aus Abwasserreinigungsanlagen in Wettingen er-\nscheint als nicht realistisch.\n\nAbwärme aus weiteren Quellen\nIm Rahmen der Energieplanung wurden weitere Untersuchungen im direkten \nKontakt mit Industriebetrieben durchgeführt, um neue potenzielle Abwärme-\nquellen zu identifizieren.\n\nDas Laufkraftwerk des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) an der Lim-\nmat versorgt bereits die Kantonsschule mit Abwärme. \n\nDie LägereBräu AG betreibt Bierbrau, welcher bereits bundes- und kantons-\nweit ausgezeichnet wurde. Beim Brauprozess gibt es generell mehrere Pha-\nsen, in welchen Abwärme anfällt. Ein Interview mit der Geschäftsführung hat \nbestätigt, dass besonders die Prozessschritte des Kochens auf 100°C und \nnachläufigen Abkühlens der Würze auf 10°C grosses Abwärmepotenzial auf-\nzeigt. Das beim Kühlprozess aufgewärmte Wasser wird intern allerdings be-\nreits wiederverwendet und setzt darüber hinaus keine weitere nutzbare \nEnergie frei. Derweil ist die LägereBräu AG an der Planung weiterer Effizi-\nenzmassnahmen, wie etwa mit einem neuen Entkalkungsprozess in einer \nWasseraufbereitungsanlage und mit einem Pfannendunstkondensator.\n\nDie Wesco AG ist Spezialistin für Lüftung und Luftfiltration. Interviews mit \nzuständigen Personen für die Gebäudeenergie am Standort haben trotz der \nhohen Energieverbrauchszahlen kein Abwärme-Potenzial ergeben. Die be-\nnötigte Wärmeenergie werde ausschliesslich für die Gebäudeheizung benö-\ntigt und ergebe keine Abwärme in etwaigen industriellen Verarbeitungspro-\nzessen.\n\nDie Iftest AG ist eine Dienstleisterin für Industrie- und Medizin-Elektronik. Im \nJahr 2024 wird sie im Rahmen des Grossverbraucherartikels gemäss kanto-\nnalem Energiegesetz neue Zielvereinbarungen abschliessen. Dabei wird das \nPotenzial von Abwärme im Betrieb berücksichtigt. Belastbare Zahlen sind \nbis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine für die Öffentlichkeit verfügbar.\n\n24 BVU (2023): Abwasserkataster\n\nAbwasserhauptlei-\ntung Wettingen und \nNeuenhof in Rich-\ntung Baden und \nARA Laufäcker\n\nLaufkraftwerk ewz\n\nBrauerei Lägere-\nBräu AG\n\nLüftungstechnik \nWesco AG\n\nElektrodienstleiste-\nrin Iftest AG\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 17\n\nDie Tägi AG betreibt mehrere Freizeit- und Sporteinrichtungen inkl. Gastro-\nnomien im Süden Wettingens. Darunter zählen die Eisbahn und das Hallen-\nbad, in welchen viel Kälteenergie bzw. Wärmeenergie benötigt werden. Die \nKoordination der Kälte- und Wärmekreisläufe stellt eine potenziell sehr effi-\nziente Energienutzung dar. Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt reicht \ndie Abwärme der Kühlprozesse der Eisbahn aus, die eigenen Räumlichkei-\nten zu beheizen. Es wird empfohlen zu prüfen, ob bei höheren Temperaturen \ngenügend Abwärme erzeugt wird, um auch benachbarte Gebäude, wie z. B. \ndas Hallenbad, beheizen zu können.\n\n3.2 Umweltwärme\nUmweltwärme aus dem Grundwasser, Oberflächengewässern, dem Erd-\nreich oder der Umgebungsluft wird mittels elektrischer Wärmepumpen nutz-\nbar gemacht. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) von Wärmepumpen, also das Ver-\nhältnis von verbrauchter Strommenge und produzierter Wärmemenge, be-\nträgt heute zwischen 3 und 525. Eine Wärmepumpe kann in Neubauten auf-\ngrund der tieferen Vorlauftemperatur effizienter angewendet werden als in \nAltbauten. Die Nutzung von Wärme aus dem Grundwasser und Oberflächen-\ngewässern oder aus Erdwärme ist effizienter als die Nutzung von Umge-\nbungsluft und somit höher zu priorisieren: Im Winter, wenn der grösste Wär-\nmebedarf besteht, ist die Umgebungsluft am kältesten, weshalb Luft/Was-\nser-Wärmepumpen weniger effizient sind. Ihre Vorteile sind die geringeren \nInvestitionskosten, und dass sie auch dort genutzt werden können, wo weder \nGrundwasser noch Erdwärme zur Verfügung steht.\n\nWärmenutzung aus dem Grundwasser\nDas Siedlungsgebiet der Gemeinde Wettingen liegt in einem Gebiet grosser \nGrundwassermächtigkeit (siehe Abbildung 9).\n\n25 BFE (2018): Bericht «WP-Feldmessungen Jahresbericht 2018»\n\nEisbahn und Hal-\nlenbad Tägi AG\n\nStromverbrauch \nvon Wärmepumpen\n\nGrundwasser-\nwärme in Wettin-\ngen\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 18\n\nAbbildung 9 Grundwasser in Wettingen (Quelle: Grundwasserkarte des Kanton Aargau).\n\nFür die Nutzung des Grundwassers in einem Verbundgebiet im Zentrum \nWettingens wurden bereits mehrere Untersuchungen durchgeführt. Dabei \nhat die Energie Wettingen AG in Zusammenarbeit mit ewz durch die geolo-\ngische Beratungsfirma Jäckli Geologie AG mehrere Szenarien der Nutzung \nvon zwei Heizzentralen Altenburg und Zirkuswiese mit jeweils unterschiedli-\nchen Wasserentnahmemengen zur anteiligen Deckung des Energiebedarfs \nder Wärmeverbunde analysieren lassen. Das Szenario der grössten ange-\nnommenen Energiegewinnung durch Grundwasserentnahme betrug 50% \nbzw. 30% des Energiebedarfs zweier ursprünglich angedachter Wärmever-\nbunde; insgesamt 12.2 GWh. Ein besonderer Fokus lag auf der Modellierung \nder Wasserrückgabe an den Stellen Chlosterschür, Flüefeld und südwestlich \nder Limmat, da diese insbesondere hinsichtlich der Abkühlung des Grund-\nwassers stromabwärts kritisch zu bewerten sind. Auch ein Szenario mit ge-\nringerer Energieentnahme von 20% des Energiebedarfs beider Wärmever-\nbunde (insgesamt 9.2 GWh) führte zu problematischen Beeinträchtigungen \ndes Grundwassers in Kombination mit den bereits existierenden Brauchwas-\nserfassungen (siehe Abbildung 9). \n\nModellierungen zur \nGrundwassernut-\nzung für Heizzen-\ntralen und Rückga-\nbestellen\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 19\n\nAus den Zwischenergebnissen wurden Empfehlungen für weitere Untersu-\nchungen ausgesprochen. Die Jäckli Geologie AG schlägt Modellierungen \nweiterer Kombinationsszenarien der Rückgabestellen, benannt «Limmat \nlinks», südwestlich der Limmat, und Flüefeld, die Betrachtung einer geringe-\nren Entnahmemenge oder die Prüfung von Wärmerückgaben durch Kühlpro-\nzesse vor. Aus einem Interview mit der kantonalen Fachabteilung zum \nGrundwasser ging hervor, dass auch der Kanton eine Prüfung einer noch \nstärker dezentralisierten Verteilung sowie eine Wärmerückgabe empfiehlt. \n\nAuch die RWB führte lange und aufwendige Untersuchungen mit Probeboh-\nrungen sowie Pump- und Rückgabetests zur Grundwassernutzung für ihre \nVerbundgebiete in Baden durch. Die geohydrologischen Gegebenheiten \nführten zu einer Optimierung des Brunnendesigns für die bestehenden Sys-\nteme – ab 2025 drei an der Zahl – mit jeweils zwei Entnahme- und zwei \nRückgabestellen. Schlussendliche Erfolgsfaktoren sind weit auseinanderlie-\ngende Entnahme- und Rückgabestellen sowie ein gesamtheitliches Monito-\nringkonzept. \n\nVieles spricht zudem für eine gemeindeübergreifende Koordination zur Nut-\nzung des Grundwassers und zur Wärmeversorgung im Verbundgebiet. Ne-\nben dem Erfahrungsaustausch bieten sich partnerschaftliche und gemein-\nsame Lösungen an, nicht zuletzt um auch bei einer Vernetzung mehrerer \nVerbundgebiete die Energiezentralen zu verschiedenen Jahreszeiten, Spit-\nzenlasten und Revisionszeitfenstern aufeinander abstimmen zu können.\n\nWärmenutzung aus der Limmat\nEine Studie der Eawag zeigte 2018, dass die Schweizer Seen und Flüsse \nein hohes Potenzial für die thermische Nutzung aufweisen. Abgeleitet von \ndieser Potenzialstudie26 weist die Limmat zwischen Schlieren und Baden ein \nWärmepotenzial von 430 GWh pro Jahr auf. Auf die Bevölkerung Wettingens \nproportional heruntergerechnet ergibt dies ein Potenzial von 50 GWh. In Ba-\nden unmittelbar flussabwärts von Wettingen wurde aus wirtschaftlichen \nÜberlegungen der Nutzung des Limmatwasser anfangs eine geringere Prio-\nrität zugeordnet. Aufgrund mangelnder Alternativen rückte sie aber über die \nZeit immer mehr in den Vordergrund.\n\nFür die Nutzung von Flusswasser als primären Energieträger in den Wärme-\nverbunden in Wettingen führten ewz und die Energie Wettingen AG ab dem \nJahr 2022 mit der Triton Ingenieure AG Machbarkeitsstudien durch. Für die \ndamals in Betracht gezogenen Energiezentralen Zentralstrasse und \nSchwimmbadstrasse wurde eine jährlich dem Wasser zu entnehmende \nEnergiemenge von 25.9 GWh angenommen. Die maximal benötigte Leis-\ntung wurde auf 7.4 MW gesetzt, was bei der Abkühlung des Wassers um 3 K \neinen Volumenstrom von etwa 600 l/s benötigt. Zum Vergleich beträgt der \nmittlere Abfluss der Limmat in der Region rund 100'000 l/s. Bei den Unter-\nsuchungen wurden mehrere Varianten der Flusswasserfassung inkl. Pump-\nstationen berücksichtigt. Für die in der Machbarkeitsstudie favorisierten Va-\nrianten wurde allerdings vom Kanton in einer Stellungnahme keine Zustim-\nmung in Aussicht gestellt. Dieser schlägt vielmehr eine Prüfung einer Ent-\n\n26 Potenzial der Seen und Flüsse für Wärmeentzug und Wärmeeinleitung (Bundesamt für Energie \nBFE)\n\nEmpfehlungen für \nweitere Untersu-\nchungen\n\nAufwendiges Brun-\nnendesign zur \nGrundwassernut-\nzung in Baden\n\nKoordination von \nGrundwassernut-\nzung und Verteil-\nnetz\n\nThermische Nut-\nzung von Seen und \nFlüssen\n\nKonkrete Machbar-\nkeit der Limmat-\nwasserentnahme\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 20\n\nnahme im Flussprofil gegenüber dem Einbau in der Uferböschung sowie eine \nerneuerte Untersuchung der in der Machbarkeitsstudie als bautechnisch und \nprivatrechtlich schwierig eingestuften Variante Limmatkraftwerk vor.\n\nDie Prüfung der technischen Machbarkeit von Wasserentnahme und -rück-\ngabe oberhalb des Stauwehrs wurde positiv bewertet, die Umsetzung sowie \nein potenzieller Wärmenetzbetreiber sind allerdings noch offen.\n\nInsgesamt besteht in Wettingen ein hohes Potenzial von rund 25-50 GWh \nfür die Wärmenutzung aus der Limmat. \n\nErdwärme\nIm Kanton Aargau dürfen in Gebieten mit Grundwasservorkommen keine \nErdsonden gebaut werden. Mit dem ausgeprägten Grundwasserstrom ist so-\nmit ein massgeblicher Teil des Siedlungsgebiets von Wettingen nicht für die \nBohrung von Erdwärmesonden geeignet. Trotzdem kann in weiten Gebieten \nvon Wettingen, insbesondere im Nordosten und Südwesten, Erdwärme ge-\nnutzt werden (siehe Abbildung 10). So wurden bereits über 300 Erdsonden \ngebohrt. \n\nMit steigender Dichte von Erdwärmesonden muss zunehmend das Thema \nder Erdsonden-Regeneration berücksichtigt werden. In einigen Gebieten im \nKanton Aargau wurden mittels Modellierungen die Unterkühlung des Bodens \naufgrund ausgeprägter Nutzung von Erdwärme bereits heute als kritisch be-\nwertet und teilweise Verfügungen zur Regeneration ausgesprochen. Wäh-\nrend sich der Kanton Aargau bei der Bewilligung momentan noch an der \nNorm SIA 384/6 orientiert, in welcher keine Massnahmen existieren, welche \ndas Problem effektiv adressieren, arbeitet er derzeit zusammen mit dem \nKanton Basel-Landschaft und der GEOTEST AG an einer zukünftigen Re-\ngelung für Bewilligungen und Massahmen. Dabei soll insbesondere die \nFrage geklärt werden, wie der Kanton Verpflichtungen zur Prävention von \nUnterkühlung und eventueller Regeneration mit finanzieller Unterstützung \numsetzen kann. Übliche und angedachte Massnahmen sind tiefere Bohrun-\ngen, das zeitweilige Rückwärmen oder aktives Regenerieren. Der Energie-\nplan und die Gemeinde sollen darauf hinweisen, dass die Verantwortung \nderzeit noch bei den Haustechnikplanerinnen und -planern liegt.\n\nAkteur Realisierung \nnoch offen\n\nErdwärmesonden \nin Wettingen\n\nRegeneration von \nErdsonden\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 21\n\nAbbildung 10 Eignung für Erdwärmenutzung in Wettingen (Eigene Darstellung, mit Daten der Erd-\nwärmenutzungs-Eignungskarte des Kantons Aargau. In vereinzelten Gebieten (rot) \nsind weder Erdwärmesonden noch Grundwasserwärmepumpen möglich.).\n\n3.3 Holz und feuchte Biomasse\nZu den regional verfügbaren erneuerbaren Energieträgern werden Energie-\nholz und feuchte Biomasse gezählt. Diese können über gewisse Strecken \nregional transportiert werden, weshalb ihre Nutzung nicht lokal begrenzt ist. \n\nEnergieholz\nDer heutige Bedarf an Energieholz im Aargau liegt laut einer Potenzialstudie \nschon jetzt etwa 40’000 fm – oder 110 GWh – über dem kantonalen Ener-\ngieholzpotenzial27. Mit bereits geplanten Anlagen in Zukunft wird sogar ein \nDefizit von 370 GWh vorliegen. Die Konsequenz ist die Importabhängigkeit \nvon Holz aus anderen Regionen oder Ländern. In Frage kämen hier z. B. die \nKantone Graubünden, Sankt Gallen und Schwyz, aber auch das deutsche \nBundesland Baden-Württemberg, wo noch ungenutztes Potenzial liegt. Auch \ndiese werden aber aller Voraussicht nach abnehmen, da die Energieholznut-\nzung in Zukunft generell steigen wird. Als Fazit wird das Gut «Energieholz» \nimmer knapper.\n\n27 Energiebeauftragte Stadt Zürich und AWEL, Fachstelle Energie (2023): Potenzial Energieholz \nKanton & Stadt Zürich. Link: https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/energie/Start-\nseite/energiepolitik/Energieholz_ZH_230221.pdf \n\nRegional verfüg-\nbare Biomasse\n\nEnergieholzpoten-\nzial im Kanton Aar-\ngau ausgeschöpft\n\nhttps://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/energie/Startseite/energiepolitik/Energieholz_ZH_230221.pdf\nhttps://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/energie/Startseite/energiepolitik/Energieholz_ZH_230221.pdf\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 22\n\nAus dem Forstbetrieb Wettingen (zuständig für die Gemeinden Wettingen, \nNeuenhof, Würenlos und den Staatswald Kanton Aargau) dürfen etwa \n5'000 m3 Energieholz pro Jahr genutzt werden. Davon profitieren in Wettin-\ngen bereits die Gemeinnützige Gesellschaft Wohnen (GGW) sowie das Rat-\nhaus und die Schulen für das Heizen ihrer Gebäude. Für die noch verfügba-\nren Menge von ca. 2'000 m3 bestehen derzeit bereits Anfragen durch Bau-\nernhöfe im Umfeld sowie der Einwohnergemeinde Würenlos. Damit besteht \nkein zusätzliches regionales Potenzial an Energieholz und es wird empfoh-\nlen, Holz nur als Energieträger einzusetzen, wenn es keine Alternativen gibt. \nSelbst kleinere Mengen von geringerer Qualität, wozu Gartenholz inkl. He-\nckenabschnitt zählt, werden bereits regional gesammelt und z. B. für die Pro-\nduktion von Biogas beansprucht. In Privatbesitz stehende Wälder der Region \nweisen hingegen noch etwas Potenzial für Energieholz auf, welches aber \nerfahrungsgemäss schwer zu mobilisieren und ökonomisch weniger attraktiv \nsein dürfte.\n\nFeuchte Biomasse\nÄhnlich wie Holz geringerer Qualität wird feuchte Biomasse hauptsächlich \nnach Otelfingen zur Biogasnutzung exportiert. Das zusätzliche Potenzial \nwird daher als sehr gering eingestuft.\n\n3.4 Örtlich ungebundene erneuerbare Energie\nAls örtlich ungebundene erneuerbare Energieträger fasst man die Nutzung \nder Sonnenenergie und der Wärme der Umgebungsluft zusammen. Diese \nEnergieträger können grundsätzlich überall eingesetzt werden.\n\nSolarenergie\nSolarenergie kann entweder zur Erzeugung von Wärme (Solarthermie) oder \nvon Strom (Photovoltaik) eingesetzt werden. Bei der Bestimmung des Po-\ntenzials der Sonnenenergie ist deshalb eine Abwägung zwischen thermi-\nscher und elektrischer Nutzung vorzunehmen. Die schweizweite Untersu-\nchung zum Solarpotenzial des Bundesamts für Energie unterscheidet dafür \nzwei Szenarien: Hausdächer und -fassaden werden entweder nur für Photo-\nvoltaik oder für Photovoltaik und Solarthermie genutzt28. Bei beiden Szena-\nrien werden nur gut bis hervorragend geeignete Dächer und Fassaden be-\ntrachtet. Im ersten Szenario «nur Strom» weist Wettingen ein Potenzial von \n122 GWh/a auf. Im zweiten Szenario «Wärme und Strom» beträgt das Po-\ntenzial in Wettingen 31 GWh/a Solarwärme und 88 GWh/a Solarstrom. \n\nIn Wettingen sind bereits heute über 200 Photovoltaik-Anlagen mit einer \nLeistung von fast 4 MW installiert29, wovon bereits vier Anlagen eine Leis-\ntung von über 100 kW aufweisen. Somit beträgt die hochgerechnete Strom-\nproduktion aus PV-Anlagen grob 4 GWh/Jahr, oder rund 3 % des geschätz-\nten Potenzials.\n\nWärme aus Umgebungsluft\nDer Vorteil von Wärmepumpen, welche Umgebungsluft nutzen, ist, dass sie \nim Vergleich zu anderen Wärmepumpen auch dort genutzt werden können, \n\n28 EnergieSchweiz: Solarpotenzial von Schweizer Gemeinden\n29 BFE (2023): Elektrizitätsproduktionsanlagen (Stand Q2 2023)\n\nRegionales Ener-\ngieholz bereits ge-\nnutzt oder einge-\nplant\n\nGeringes Potenzial \nfeuchter Biomasse\n\nWas ist örtlich un-\ngebundene erneu-\nerbare Energie?\n\nSolarenergie-Po-\ntenzial in Wettin-\ngen\n\nHeutige Nutzung \nvon Solarenergie in \nWettingen\n\nWärmenutzung der \nUmgebungsluft\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 23\n\nwo keine Erdwärme zur Verfügung steht, d.h. nicht standortgebunden sind. \nWenn die Möglichkeit besteht, ist die Erdwärmenutzung der Nutzung von \nUmgebungsluft jedoch aus Effizienzgründen vorzuziehen. Ansonsten bieten \nsich Luft/Wasser-Wärmepumpen durch ihre geringeren Investitionskosten, \ndurch steigende technische Effizienzgewinne und insbesondere in Kombina-\ntion mit PV-Anlagen als attraktive Lösung für erneuerbare Wärme an.\n\n3.5 Leitungsgebundene Gasversorgung\nDas Siedlungsgebiet der Gemeinde Wettingen ist vom Gasnetz der Regio-\nnalwerke AG Baden sehr gut erschlossen (vgl. Abbildung 8). Über das Lei-\ntungsnetz wird heute fast ausschliesslich fossiles Erdgas abgesetzt, mit ei-\nnem erneuerbaren Anteil von 20% seit April 2024. Die Gasversorgung deckt \nheute ca. 47 % des Wärmeverbrauchs und verursacht dadurch fast die \nHälfte der direkten CO2-Emissionen.\n\nAufgrund der übergeordneten Energie- und Klimaziele muss die Gasversor-\ngung spätestens bis 2050 ausschliesslich mit erneuerbaren Gasen (Biogas \nund synthetische Gase aus erneuerbarem Strom, «Power-to-Gas») erfolgen. \nDas Potenzial der erneuerbaren Gase wird jedoch auf maximal 15%-30% \ndes heutigen Gasbedarfs (EnFK, 201830) abgeschätzt. Vor diesem Hinter-\ngrund wird sich der Einsatz erneuerbarer Gase künftig auf Hochtemperatur-\nProzesse in der Industrie, Spitzenlast oder Redundanz bei bivalenten Sys-\ntemen oder die Erzeugung von Winterstrom in WKK-Anlagen31 fokussieren. \nGleichzeitig führt die Klimapolitik zu mehr Energieeffizienz und einem ver-\nbreiteten Wechsel auf erneuerbare Heizsysteme wie Wärmepumpen. Zu-\nsammen mit der vorgesehenen grossflächigen Erschliessung mit thermi-\nschen Netzen ist von einem sehr starken Gasabsatz-Rückgang und damit \nverbunden mit einem Anstieg der spezifischen Netzkosten auszugehen. Ins-\nbesondere in Gebieten, in denen Gas vorwiegend im Bereich der Raum-\nwärme verwendet wird, werden Stilllegungen von Teilen der Gasinfrastruktur \nerwartet32. Aufgrund der langfristigen Investitionszeiträume der Gasinfra-\nstruktur sind die Entwicklung der Gasversorgung und zukünftige Investitio-\nnen in die Erneuerung frühzeitig zu planen33. \n\nDie Regionalwerke AG Baden versorgt 14 Gemeinden mit Gas. Der Absatz \nlag in den letzten Jahren zwischen knapp 300 und 400 GWh; Tendenz sin-\nkend. Aktuell beträgt der Anteil an Biogas im Grundprodukt 20%. Dieser An-\nteil soll in den kommenden Jahren auf 30% gesteigert werden. Die RWB \nproduziert in ihren eigenen Anlagen in Turgi und Nesselnbach mittlerweile \nüber 40 GWh Biogas pro Jahr. Bis 2030 möchte sie die Produktion von er-\nneuerbaren Gasen deutlich steigern. Gleichzeitig geht die RWB anhand ver-\nschiedener Szenarien davon aus, dass der Gasabsatz bis 2050 auf 100 GWh \noder weniger sinkt. Die verbleibende Menge soll bis dann ausschliesslich mit \nerneuerbaren Gasen bereitgestellt werden. Da das Gasnetz der RWB insge-\n\n30 EnFK (2018): Einspeisepotenzial von erneuerbarem Gas in das Schweizer Gasnetz bis 2030\n31 BFE (2019): Künftige Rolle von Gas und Gasinfrastruktur in der Energieversorgung der Schweiz \n32 EBP (2019): Die Zukunft der Gas-Infrastruktur im Metropolitanraum Zürich. Fachbericht.\n33 EBP (2020): Das Gasnetz in der Energieversorgung der Zukunft. Ein Ratgeber für Gemeinden \n\nund Gasversorger.\n\nGas-Leitungsnetz \nder RWB\n\nStrukturwandel in \nder Wärmeversor-\ngung hat Folgen für \ndie Gasinfrastruk-\ntur\n\nStrategie der RWB\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 24\n\nsamt in einem sehr guten und modernen Zustand ist, stehen keine grösseren \nInvestitionen ins Gasnetz an. Es gibt deshalb auch keine Pläne für einen \nTeilrückbau aufgrund mangelnder Rentabilitätsaussichten. Der Reinvestiti-\nonsbedarf, die notwendigen Abschreibungen und die Szenarien für die Ab-\nsatzentwicklung werden laufend überprüft. Insbesondere in den dicht besie-\ndelten Gebieten (Stadt Baden, Teile von Ennetbaden und Wettingen) wird \ndie Fernwärme stark ausgebaut und soll dort die Gasversorgung ablösen.\n\n3.6 Potenzial für Wärmeverbunde\nAb einer Wärmebedarfsdichte von jährlich 500 MWh/ha wird in der Regel \nvon einer Eignung für die Erschliessung mit einem Wärmeverbund ausge-\ngangen. In Wettingen kommen dafür nach diesem Kriterium breite Gebiete \nfür Verbundlösungen in Frage. Dies vor allem entlang der Landstrasse zwi-\nschen der Gemeindegrenze zu Baden im Quartier Langenstein bis Bifang, \nim Bahnhofquartier, im Quartier Bettleren und östlich des Tägiparks, d.h. \nzwischen Chlosterfeld und Tägerhardächer. Abbildung 11 gibt einen Über-\nblick über Gebiete mit für Verbundlösungen üblicherweise genügend hohem \nWärmebedarf. Ergänzend zeigt die Abbildung die Situation der von der RWB \ngeplanten Wärmeverbünde.\n\nAbbildung 11 Hektaren mit für Verbundlösungen genügender Wärmebedarfsdichte sowie die ge-\nplanten Wärmeverbunde der RWB \n\nDie RWB befindet sich derweil in der Umsetzung zur Erweiterung ihres Fern-\nwärmenetzes bis in das Gemeindegebiet von Wettingen hinein, angefangen \nmit der Erschliessung des westlichen Auquartiers. Im Jahr 2024 wurde dafür \nbereits die erste Fernwärmeleitung in der Schönaustrasse gebaut – etwa \n\nWärmebedarfs-\ndichte im Sied-\nlungsgebiet\n\nAusbau Fernwärme \nRWB\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 25\n\nparallel zur Gemeindegrenze – um die neue Energiezentrale Terrassenbad \nanzuschliessen. Mit den beiden Verbundgebieten Seminarstrasse/Bahnho-\nfareal und Untere Landstrasse besteht somit die Absicht, Quartiere in der \nGemeinde Wettingen mit Fernwärme zu versorgen. Auch über die geplanten \nGebiete hinaus könnten in Zukunft weitere potenzielle Gebiete erschlossen \nwerden.\n\nDie Energie Wettingen AG (EnW) hatte in Kooperation mit ewz bereits vor \nmehreren Jahren erste Ideen von Wärmeverbunden geprüft34,35,36. Daraus \nhat sich ein potenzielles Verbundgebiet in der Mitte Wettingens ergeben, \nwelches sich von Bettleren bis Tägerhard erstreckte. Ein Fokus hinsichtlich \ndes Energieträgers in einer Energiezentrale wurde nach anfänglichen Unter-\nsuchungen des Grundwassers auf die Nutzung des Limmatwassers gesetzt, \nwelches mithilfe von Wärmepumpen als hundertprozentig CO2-neutrale Wär-\nmequelle gewonnen werden soll. Die EnW hat sich 2024 allerdings dazu ent-\nschieden, die Rolle als Wärmenetzbetreiberin nicht wahrzunehmen. Derzeit \n(Stand September 2024) steht offen, ob ein alternativer Wärmeverbundbe-\ntreiber ein Fernwärmenetz in Wettingen Mitte und Tägerhard realisiert. Mo-\nmentan prüft die ewz unter Voraussetzung eines gesicherten Standortes für \ndie Energiezentrale eine Umsetzung der ursprünglichen Pläne.\n\nPerspektivisch werden die Verbundgebiete über das Fernwärmenetz der \nRWB in Baden allesamt miteinander verbunden und ergeben so ein weiträu-\nmiges Fernwärmenetz mit umfangreichem Energieträgermix.\n\nDie Gebiete der geplanten und sich in Prüfung befindenden Wärmeverbunde \ndecken sich prinzipiell mit den identifizierten hohen Wärmebedarfsdichten. \nZwischen Altenburg und dem Bahnhofquartier zeigt sich zusätzliches Poten-\nzial für eine Gebietserweiterung des Verbundgebietes Bahnhofareal gegen \nNordosten. Das geprüfte Verbundgebiet in Wettingen Mitte könnte auch \nnördlich der Landstrasse Richtung Mitteldorf und Unterdorf erweitert werden. \nAuf der von den Bahngleisen getrennten Klosterhalbinsel befinden sich zu-\ndem grössere Gebäudekomplexe mit hohem Wärmebedarf, welche für einen \neigenen Wärmeverbund bzw. eine vernetzte Versorgung geeignet sein könn-\nten.\n\n3.7 Wärmespeicher\nEs gibt noch keine näheren Pläne oder konkrete Ideen zur Verwendung von \nWärmespeichern in der Gemeinde Wettingen. Allerdings werden grössere \nthermische Speicher bereits im Förderprogramm Energie durch die Ge-\nmeinde gefördert. Prinzipiell können verschiedene technische Lösungen re-\nlevant sein.\n\nMit Wärmespeichern kann die in Spitzenzeiten gewonnene thermische Ener-\ngie gepuffert und zeitversetzt für die Glättung von Lastspitzen beim Ver-\n\n34 Energie Wettingen AG (2021): Wärme für zu Hause. Link: https://www.energiewettin-\ngen.ch/de/energieloesungen/waerme.html \n\n35 ewz (2022): WV Wettingen – Machbarkeitsstudie Prüfung Heizzentralen. Aufragnehmer: Lier \nEnergietechnik AG\n\n36 ewz (2023): Energieverbund Wettingen – Machbarkeitsstudie – Technischer Bericht. Auftrag-\nnehmer: Triton Ingenieure AG\n\nPrüfung von Wär-\nmeverbund\n\nZusammenschluss \nzu grossem Fern-\nwärmenetz\n\nPotenzielle Ge-\nbietserweiterungen \nund weitere Wär-\nmeverbunde\n\nNoch keine konkre-\nten Pläne\n\nNutzung von Wär-\nmespeichern zur \nGlättung von Last-\nspitzen, für Tages-\nausgleich und sai-\nsonale Regenera-\ntion des Erdreichs\n\nhttps://www.energiewettingen.ch/de/energieloesungen/waerme.html\nhttps://www.energiewettingen.ch/de/energieloesungen/waerme.html\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 26\n\nbrauch eingesetzt werden. Dies führt zu einem höheren Gesamtwirkungs-\ngrad der Systeme und im Idealfall auch zu einer besseren Wirtschaftlichkeit. \nDaher sind sie in grösserem Masse vor allem in Wärmenetzen interessant. \nWarmwasserspeicher in Wohnbauten dienen dem Tagesausgleich und kön-\nnen zur Steigerung des Solarenergie-Eigenverbrauchs oder zur Reduktion \nder Stromkosten einer Wärmepumpe eingesetzt werden. Erdwärmesonden \nkönnen für die Regeneration des Erdreichs und somit einen saisonalen Wär-\nmeausgleich eingesetzt werden: Dabei wird das Erdreich im Sommer mittels \npassiver Kühlung oder Sonnenkollektoren durch die Erdwärmesonden rege-\nneriert. Dies ist insbesondere in Gebieten mit einer hohen Erdwärmesonden-\nDichte von Vorteil. \n\nKapitel 3.3 zeigt, dass Holz als essenzieller Energieträger für die zukünftige \nWärmeversorgung Wettingens im kommunalen Energieleitbild galt, das exis-\ntierende regionale Potenzial jedoch stark begrenzt ist. Hinsichtlich der ver-\nbreiteten Nutzung von Energieholz sollte das Energieleitbild langfristig auf \ndiese neue Ausgangslage angepasst werden. Ein bedeutender Anteil des \nHolzpotenzials wird bereits heute lokal in Schulgebäuden und im Rathaus \nals wichtigster erneuerbarer Energieträger verwendet. Energieholz stellt \nselbst einen hochwertigen speicherbaren Energieträger dar, mit welchem \nWärme nach Bedarf auf hohem Temperaturniveau erzeugt werden kann. Al-\nlerdings ist es regional stark limitiert. Daher sollte darauf hingewirkt werden, \ndas verfügbare Holzpotenzial verstärkt im Winter zu nutzen. Zudem soll Holz \nmöglichst in Kombination mit weiteren Energieträgern, z. B. Sonnenenergie, \ngenutzt werden.\n\nVerfügbare Holzpo-\ntenziale im Winter \nnutzen\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 27\n\n4. Künftige Entwicklung\n\nDie folgenden Abschnitte zeigen auf, welche Entwicklungen in der Wärme-\nversorgung gemäss Energieperspektiven 2050+ erwartet werden können \nund wie sich das Siedlungsgebiet in Wettingen entwickelt. So wird aufge-\nzeigt, mit welchen Entwicklungen die Gemeinde in Zukunft rechnen muss \nund was dies für eine zukunftsorientierte Wärmeversorgung bedeutet. \n\n4.1 Entwicklung der Wärmeversorgung\nEnergieperspektiven 2050+\nUm das Netto-Null-Ziel zu erreichen ist eine starke Transformation der Wär-\nmeversorgung nötig. Die Energieperspektiven 2050+ des Bundes zeigen in \nSzenarien auf, was ein Netto-Null-Ziel 2050 im Vergleich zu einer «Weiter \nwie bisher»-Entwicklung bedeutet37. Das Szenario «Weiter wie bisher» und \ndas Netto-Null-Szenario «Zero Basis» werden hier kurz porträtiert:\n\nIm Szenario «Weiter wie bisher» wird die bestehende Energie- und Klima-\npolitik berücksichtigt, sowie die heutigen Rahmenbedingungen beispiels-\nweise im Strommarkt beibehalten. Technologische Entwicklungen werden \ngemäss bisheriger Entwicklung weitergeführt.\n\nAbbildung 12 Wärmeverbrauch der Schweizer Wohngebäude im Szenario «Weiter wie bisher» \n(WWB). Der Wärmeverbrauch wird bis 2050 um 16% gesenkt. Der Verbrauch fos-\nsiler Energie wird um 45% reduziert. Das Netto-Null-Ziel wird nicht erreicht.\n\nDas Szenario «Zero Basis» bildet einen möglichen Entwicklungspfad zur Er-\nreichung des Netto-Null-Ziels 2050 ab. Wichtige Annahmen sind eine konti-\nnuierliche Technologieentwicklung, eine weitere Verbesserung der Energie-\neffizienz sowie eine starke Elektrifizierung.\n\n37 BFE (2021): Energieperspektiven 2050+. Link: https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/poli-\ntik/energieperspektiven-2050-plus.html#kw-104396  \n\nRelevante Entwick-\nlungen für die Wär-\nmeversorgung\n\nNationale Entwick-\nlungsszenarien \n«Weiter wie bis-\nher» und «Zero Ba-\nsis»\n\nSzenario «Weiter \nwie bisher»\n\nSzenario «Zero Ba-\nsis»\n\nhttps://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html#kw-104396\nhttps://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html#kw-104396\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 28\n\nAbbildung 13 Wärmeverbrauch der Schweizer Wohngebäude im Szenario «Zero Basis». Der \nWärmeverbrauch wird bis 2050 um 27% gesenkt. Der Verbrauch fossiler Energie \nund die energiebedingten CO2-Emissionen können nahezu auf null gesenkt wer-\nden. Die Zielerreichung fusst auf einer breiten Nutzung von Fernwärme und Wär-\nmepumpen. Der Absatz von Gas sinkt in diesem Szenario deutlich.\n\nMit den oben gezeigten Resultaten der Energieperspektiven 2050+ können \neinige übergeordnete Schlussfolgerungen für die künftige Wärme- und Käl-\nteversorgung gezogen werden:\n\nDie Reduktion der in Zukunft benötigten Wärmemenge ist ein wichtiger \nSchritt, um ein Netto-Null-Ziel zu erreichen. In den Energieperspektiven \n2050+ werden die Steigerung des Energieverbrauchs durch das erwartete \nBevölkerungswachstum sowie Effizienzpotenziale parallel berücksichtigt. \nTrotz Bevölkerungswachstum und steigender Zahlen von Erwerbstätigen \nwird eine Senkung des Energieverbrauchs in allen Sektoren erreicht. Der \nBeitrag der Effizienz im Sektor Wärme ergibt sich in erster Linie durch Ge-\nbäudesanierungen, aber auch die Verwendung effizienterer Heizungstech-\nnologien. Insgesamt kann im Sektor Wärme bei einem Netto-Null-Szenario \nunter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums mit einer Reduktion \ndes Energieverbrauchs um rund 25% gerechnet werden. \n\nEine wichtige Stütze der netto-null kompatiblen Wärmeversorgung im Sze-\nnario «Zero Basis» ist die Nutzung von Fernwärme. Um diesen Ausbau zu \nerreichen sind vorhandene Potenziale wie die Umweltwärme der Limmat und \ndes Grundwassers in Wettingen möglichst auszuschöpfen. Geeignete Ab-\nsatzgebiete sind möglichst verdichtet zu erschliessen.\n\nBeim Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger in der Wärmever-\nsorgung wird oft auf Wärmepumpen gesetzt. Diese Elektrifizierung des Wär-\nmesektors führt zu einem Anstieg des Stromverbrauchs. Im Gegensatz dazu \nführt der Ersatz von Elektroheizungen und Elektroboilern durch effizientere \nHeiztechnologien zu einer Reduktion des Stromverbrauchs. Somit wird die \nZunahme beinahe ausgeglichen.\n\nIm Referenzszenario «Weiter wie bisher» wird von einer starken Zunahme \ndes Stromverbrauchs für die Kälteproduktion ausgegangen. Im Szenario \n«Zero Basis» kann der Stromverbrauch für die Kälteproduktion dank starker \n\nErwartete Reduk-\ntion des Wärmebe-\ndarfs\n\nAusbau der Fern-\nwärmeversorgung\n\nElektrifizierung der \nWärmeversorgung \n\nEntwicklung des \nKältebedarfs\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 29\n\nEffizienzsteigerungen gesenkt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn \nneben starken Effizienzsteigerungen auch lokale Potenziale der Umge-\nbungswärme zum Kühlen genutzt werden. Ein steigender Kältebedarf ist in \nZukunft vor allem im Dienstleistungssektor zu erwarten sowie in Entwick-\nlungsgebieten mit vielen Neubauten. \n\n4.2 Siedlungsentwicklung in Wettingen\nDas Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) «Wettingen 2035»38 zeigt die an-\ngestrebte Siedlungsentwicklung auf. Es wurde 2022 vom Gemeinderat be-\nschlossen und ist Grundlage für die laufende Revision der Nutzungsplanung. \nAbbildung 14 zeigt das Teilleitbild Siedlung 2035 des REL. Darin wird insbe-\nsondere aufgezeigt, in welchen Gebieten die Siedlungsentwicklung dyna-\nmisch und wo sie stabil erfolgen soll. \n\nDas Bevölkerungswachstum soll durch Innenentwicklung vorwiegend in Ge-\nbieten erfolgen, die sich dynamisch entwickeln. Dadurch erfahren diese Ge-\nbiete eine deutliche Veränderung und führen zu neuorientierten und um-\nstrukturierten Quartieren. Diese dynamische Entwicklung soll genutzt wer-\nden, um einen massgeblichen Beitrag zur Umsetzung des Energieleitbilds \nzu leisten. Räumlich findet diese Entwicklung vor allem an zwei Orten statt. \nEntlang der Landstrasse in der städtebaulichen Mitte soll das Zentrum von \nWettingen gestärkt werden und das Bahnhofsareal soll zu einem attraktiven \nBahnhofsquartier entwickelt werden. \n\nIn stabil entwickelten Gebieten werden die bestehenden Nutzungen erhalten \nund sorgfältig weiterentwickelt. Dabei handelt es sich insbesondere um die \nperiphereren Quartiere des Wettinger Siedlungsgebietes. Die Entwicklung \nfindet dort nur moderat und punktuell nach innen statt. Die Quartiere werden \nweiterentwickelt und erneuert und die Gebiete leisten im Rahmen der ange-\nstrebten sorgfältigen Entwicklung einen Beitrag zur Umsetzung des Ener-\ngieleitbilds.\n\nDas REL zeigt darüber hinaus mögliche Standorte für Hochhäuser auf und \nbezeichnet historisch bedeutende Ortsteile – insbesondere das Ensemble \nder Klosterhalbinsel als Ortsbild von nationaler Bedeutung. Die langfristige \nSiedlungsentwicklung nach 2035 soll fokussiert im Osten von Wettingen als \nSiedlungserweiterung und im Sinne des Energieleitbildes und des Energie-\nplans erfolgen.\n\n38 REL (2022): Räumliches Entwicklungsleitbild (REL), «Wettingen 2035». Erläuterungsbericht, \nvom Gemeinderat Wettingen beschlossen am 31. März 2022.\n\nRäumliches Ent-\nwicklungsleitbild \n«Wettingen 2035»\n\nDynamisch entwi-\nckelte Gebiete\n\nStabil entwickelte \nGebiete\n\nWeitere Festlegun-\ngen und langfris-\ntige Siedlungser-\nweiterung\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 30\n\nAbbildung 14 Teilleitbild Siedlung 2035 gemäss REL (2022)\n\nFür die Energieplanung stellen Ersatzneubauten, Umnutzungen und Neu-\nbaugebiete eine Chance dar, da diese potenziell relevante Wärmeabnehmer \nfür den Aufbau von Verbunden sind. In Wettingen in dieser Hinsicht beson-\nders spannend sind die sich dynamisch entwickelnden Gebiete entlang der \nLandstrasse und um den Bahnhof. Zudem können in Instrumenten der Nut-\nzungsplanung energetische Anforderungen auf Basis der Energieplanung \ngemacht werden. Abbildung 15 zeigt die aktuellen Grundlagen von Sonder-\nnutzungsplänen auf. In Sondernutzungsplanungen können Vorgaben zur \nEnergieeffizienz der Gebäude oder zur Verwendung spezifischer Energie-\nträger und z. B. ein Anschluss an einen Wärmeverbund veranlasst werden. \n\nRelevanz für die \nEnergieplanung\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 31\n\nSondernutzungsplanungen sind damit ein mögliches wirkungsvolles Umset-\nzungsinstrument des Energieplans.\n\nAbbildung 15 Siedlungsentwicklungsgebiete (Quelle: AGIS, online Geodaten des Kantons Aar-\ngau)\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 32\n\n5. Ziele der Wärmeversorgung\n\nAuf kantonaler sowie nationaler Ebene gilt das Netto-Null-Ziel 2050. Gemäss \nKlima- und Innovationsgesetz der Schweiz soll die Reduktion im Sektor \nWärme dabei schneller erfolgen als in den Sektoren Verkehr und Industrie \n(vgl. Kapitel 1). \n\nIn ihrer Strategie Umwelt verankert die Gemeinde Wettingen als Vision Kli-\nmaschutz, dass sich Wettingen für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft ein-\nsetzt. Im Umweltbereich «Treibhausgasemissionen» setzt sich die Ge-\nmeinde das Ziel, dass die Heizwärme der Gebäude in der Gemeinde zuneh-\nmend durch erneuerbare Energie gedeckt wird. Die vorliegenden Ziele der \nWärmeversorgung in Wettingen präzisieren die Strategie der Gemeinde \nWettingen in diesem Bereich.\n\nIm Einklang mit diesen übergeordneten Zielen strebt die Gemeinde Wettin-\ngen die komplette Vermeidung von energiebedingten, direkten CO2-Emissio-\nnen im Wärmebereich bis 2050 an. Dabei fokussiert sich die Gemeinde auf \nzwei zentrale Stellschrauben: Einsatz erneuerbarer Energien und Steige-\nrung der Energieeffizienz. Als weitere Indikatoren werden die angestrebten \nEntwicklungen der Anzahl Elektroheizungen, der Anzahl und Leistung von \nÖl-Feuerungen und des Anteils Biogas, auf welchen die Gemeinde nur wenig \ndirekten Einfluss nehmen kann, festgelegt. Für diese Ziele stellen sich die \nZielpfade39 bis 2050 wie folgt dar:\n\nZiele der Wärmeversorgung in Wettingen IST (2022) 2030 2040 2050\n\nCO2-Emissionen (Wärme)\n(tCO2/Jahr) \n\n36’058 -40% -75% -100%\n\nWärmeverbrauch (Endenergie)\n(GWh/Jahr)\n\n193.1 -10% -20% -27.5%\n\nAnteil erneuerbare Wärme 18% 55% 75% 100%\n\nFlankierende Indikatoren\n\nAnteil Biogas 10.5% 35% 70% 100%\n\nAnzahl Elektroheizungen 100 -50% -100% -100%\n\nAnzahl Öl-Feuerungen 992 -40% -80% -100%\n\nLeistung Öl-Feuerungen\n(kW)\n\n44’581 -30% -75% -100%\n\n39 Die Zielpfade und die Zwischenziele für die Jahre 2030 und 2040 orientieren sich an der Ent-\nwicklung der betrachteten Indikatoren gemäss dem Szenario Zero Basis der nationalen Ener-\ngieperspektiven 2050+.\n\nNull CO2-Emissio-\nnen bis 2050\n\nStrategie Umwelt \nder Gemeinde Wet-\ntingen\n\nZiele der Wärme-\nversorgung in Wet-\ntingen\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 33\n\nDie Gemeinde Wettingen will mit dem eigenen Handeln Vorbild sein. Das \nEnergieleitbild 2021 setzt darum für die kommunalen Liegenschaften konse-\nquente Ziele. Bis 2030 soll die Wärme- und Kälteversorgung der kommuna-\nlen Liegenschaften zu 100% durch erneuerbare Energien gedeckt und die \ndirekten CO2-Emissionen auf null gesenkt werden.\n\nZiele für die kommunalen Liegenschaften der \nGemeinde Wettingen (Verwaltungsvermögen)\n\nIST (2022) 2030\n\nCO2-Emissionen (Wärme)\n(t CO2/Jahr) \n\n398 0\n\nAnteil erneuerbare Wärme 60% 100%\n\nFür die Gewährleistung, dass die Ziele erreicht werden, können die Zielindi-\nkatoren in einem Monitoring regelmässig erhoben werden. Während die ge-\nbäudescharfe Analyse aus diesem Energieplan auf einer aufwändigeren Bot-\ntom-Up-Analyse basiert (vgl. Anhang A1), wird in Anhang A2 eine verein-\nfachte Methode zur regelmässigeren Erhebung der Bilanz beschrieben. \n\nZiel kommunale \nLiegenschaften: \nNull CO2-Emissio-\nnen bis 2030\n\nMonitoring der Zie-\nlindikatoren\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 34\n\n6. Kommunaler Energieplan\n\n6.1 Grundsätze für die Wettinger Wärmeversorgung\nDer kommunale Energieplan stellt das Zielbild einer zukunftsorientierten \nWärmeversorgung in Wettingen dar. Er koordiniert die Wärmeversorgung \nder Gemeinde, indem Verbund- und Eignungsgebiete bezeichnet werden. \nDazu stützt sich der kommunale Energieplan auf § 14 des kantonalen Ener-\ngiegesetzes und wird mit behördenverbindlicher Wirkung vom Gemeinderat \nbeschlossen. \n\nFür die Festlegungen der kommunalen Energiepläne gibt der kantonale \nRichtplan eine Prioritätenreihenfolge vor, nach welcher Wärmequellen aus-\nzuschöpfen sind. Diese wird bei der räumlichen Koordination der Wärmever-\nsorgung berücksichtigt: \n\n1. Ortsgebundene hochwertige Abwärme, zum Beispiel langfristig zur Ver-\nfügung stehende Industrieabwärme oder Abwärme aus Kehrichtverbren-\nnungsanlagen (KVA)\n\n2. Ortsgebundene niederwertige Abwärme, zum Beispiel Abwärme aus Ab-\nwasserreinigungsanlagen (ARA)\n\n3. Regionale, erneuerbare Energieträger, wie Holzenergie oder örtlich un-\ngebundene Umweltwärme aus der Umgebungsluft, Sonnenenergie, tiefe \nund untiefe Geothermie\n\n4. Verdichtung bestehender Versorgungsgebiete mit leitungsgebundenen \nEnergieträgern\n\nDie kantonale Prioritätenreihenfolge der Wärmequellen muss für spezifische \nSituation einer Gemeinde konkretisiert werden. Basierend auf der Wettinger \nAusgangslage und der vorhandenen lokalen und regionalen Potenziale wur-\nden Grundsätze für die Wettinger Wärmeversorgung hergeleitet, an welchen \nsich die räumlichen Festlegungen und Massnahmen orientieren. Diese \nGrundsätze sind:\n\n1. Die Nutzung der Umweltwärme des Limmatwassers und des Grundwas-\nsers ist zentral für die künftige Wärmeversorgung in Wettingen. Soweit \ntechnisch und wirtschaftlich möglich erfolgt die Nutzung in Verbundlösun-\ngen.\n\n2. Die Nutzung der hochwertigen Abwärme der KVA Dietikon hat aus \nenergieplanerischer Sicht eine hohe Priorität. Die Machbarkeit der lang-\nfristigen Erschliessung von Wettingen mit dem Fernwärmenetz der KVA \nDietikon wird geprüft. Auch der Ausbau der bestehenden Fernwärme-\nversorgung der Regionalwerke AG Baden im Westen von Wettingen \nhat aus energieplanerischer Sicht eine hohe Priorität. Die Erschliessung \nund der Ausbau von Verbundgebieten im Westen von Wettingen durch \ndie Regionalwerke AG Baden wird unterstützt.\n\n3. Der Einsatz von Erdwärme-Wärmepumpen hat in allen Gebieten Priori-\ntät, welche nicht durch einen Wärmeverbund versorgt werden.\n\nZielbild der Wärme-\nversorgung\n\nKantonale Prioritä-\ntenreihenfolge\n\nGrundsätze für die \nWettinger Wärme-\nversorgung\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 35\n\n4. Luft/Wasser-Wärmepumpen sollen zum Einsatz kommen, wo weder ein \nAnschluss an einen Wärmeverbund noch der Einsatz von Erdwärme-Wär-\nmepumpen möglich sind.\n\n5. Energieholz soll prioritär für Hochtemperatur-Anwendungen eingesetzt \nwerden. Die Nutzung soll möglichst im Winter erfolgen, in Kombination \nmit anderen Energieträgern.\n\n6. Aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit erneuerbarer Gase wird lang-\nfristig, bis auf gesonderte Ausnahmefälle, kein Gas mehr für Raumwärme \ngenutzt, sondern stattdessen nur noch für Prozesswärme oder Spitzen-\nlastabdeckung verwendet. Das Gasnetz wird weder erweitert noch ver-\ndichtet (keine Neuanschlüsse), und in den Perimetern bestehender und \ngeplanter thermischer Netze langfristig stillgelegt (keine parallelen \nNetze).\n\n6.2 Räumliche Massnahmen\nDie räumlichen Massnahmen basieren auf den Grundsätzen und beschrei-\nben die Festlegungen von Gebieten im Energieplan, welche in zwei Katego-\nrien unterteilt werden. \n\nVerbundgebiete bezeichnen Gebiete, welche sich für eine leitungsgebun-\ndene Energieversorgung eignen und in denen entweder bereits eine lei-\ntungsgebundene Wärmeversorgung besteht oder in denen der Aufbau eines \nWärmeverbundes vertieft überprüft werden soll.\n\nEignungsgebiete bezeichnen Gebiete, in welchen festgelegte Energieträ-\nger aufgrund deren Eignung individuell genutzt werden sollen. Die Bezeich-\nnungen sind als Empfehlungen zu verstehen.\n\nNeben der visuellen Darstellung auf dem Energieplan werden die Gebiete \nals räumliche Massnahmen folgend beschrieben:\n\nVerbund- und Eig-\nnungsgebiete\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 36\n\n6.2.1 Verbundgebiete (VG)\n\nVG1: Schönaustrasse\n\nBetreiber Regionalwerke AG Baden (RWB)\n\nPlanungsstand — VG1.1: Bau gestartet\n— VG1.2: Machbarkeit in Prüfung\n\nEnergiequellen — Grundwasser\n\nBeschreibung Das Verbundgebiet (VG) Schönaustrasse (VG1.1) gehört zum Badener Verbundgebiet \n«Limmat rechts» und ragt vom Gemeindegebiet Baden in das Gemeindegebiet Wettingen \nüber. Es soll durch die neue Heizzentrale Terrassenbad mit Energieträger Grundwasser \ngespiesen werden. Perspektivisch wird es mit den restlichen Verbundgebieten der RWB \nin Baden vernetzt und erhält dadurch einen umfangreichen Energiemix. Östlich der Schö-\nnaustrasse werden bereits Anfragen für Anschlüsse, und damit eine Erweiterung zum \nVG Auquartier / Altenburg (VG1.2) geprüft.\n\nUmsetzung und Verant-\nwortlichkeiten\n\nRolle der Regionalwerke AG Baden:\n— Ausbau der Fernwärmeleitungen und der Anschlüsse sowie Betrieb der Verbundge-\n\nbiete\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Prüfung des Anschlusses der kommunalen Liegenschaften, z. B. Kiga Altenburg 1, 2 \n\nund 3.\n\nVG2: Untere Landstrasse\n\nBetreiber Regionalwerke AG Baden (RWB)\n\nPlanungsstand — VG2.1: In Planung\n— VG2.2: Idee\n\nEnergiequellen — Grundwasser\n\nBeschreibung Das Gebiet Untere Landstrasse (VG2.1) soll durch das Badener Verbundgebiet «Limmat \nrechts» versorgt werden. Dabei wird eine Erweiterung für das Verbundgebiet HPS \n(VG2.2) bis zur Heilpädagogischen Schule als Idee verfolgt.\n\nUmsetzung und Verant-\nwortlichkeiten\n\nRolle der Regionalwerke AG Baden:\n— Ausbau der Fernwärmeleitungen und der Anschlüsse sowie Betrieb des Verbundge-\n\nbietes Untere Landstrasse (VG2.1)\n— Prüfung der Erweiterung des Verbundgebietes in Richtung Nordosten inkl. Querung \n\nder Schartenstrasse bis zur Heilpädagogischen Schule (VG2.2)\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Anschluss der kommunalen Liegenschaften im Areal Scharten und an der Rosengar-\n\ntenstrasse prüfen. D.h. Gebäude der Jugendarbeit Wettingen (jaw) Scharten, der Kita \nChinderschlössli und der Schule Langenstein an das Verbundgebiet Untere Land-\nstrasse (VG2.1) anschliessen.\n\n— Perspektivischer Anschluss der Heilpädagogischen Schule an das erweiterte Ver-\nbundgebiet (VG2.2) prüfen. Positionierung bei der RWB als Schlüsselkunde im Er-\nweiterungsgebiet des Wärmeverbundes.\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 37\n\nVG3: Seminarstrasse / Bahnhofareal\n\nBetreiber Regionalwerke AG Baden (RWB)\n\nPlanungsstand — VG3.1: In Planung\n— VG3.2: Idee\n\nEnergiequellen — Grundwasser\n\nBeschreibung Das Gebiet Seminarstrasse / Bahnhofareal (VG3.1) soll durch das Badener Verbundge-\nbiet «Limmat rechts» versorgt werden. Das Gebiet im Bahnhofsquartier (VG3.2) stellt \neine mögliche Erweiterung im dynamisch entwickelten Siedlungsgebiet dar.\n\nUmsetzung und Verant-\nwortlichkeiten\n\nRolle der Regionalwerke AG Baden:\n— Ausbau der Fernwärmeleitungen und der Anschlüsse sowie Betrieb des Verbundge-\n\nbietes Seminarstrasse / Bahnhofareal (VG3.1).\n— Prüfung der Erweiterung des Verbundgebietes Richtung Nordosten ins Bahnhofquar-\n\ntier (VG3.2).\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 38\n\nVG4: Wettingen Mitte / Tägerhard\n\nBetreiber Der Betreiber dieses Gebietes ist noch offen.\n\nPlanungsstand — VG4.1: Machbarkeit in Prüfung\n— VG4.2: Idee\n— VG4.3: Idee\n\nEnergiequellen — Flusswasser / Limmatwasser\n— Grundwasser\n\nBeschreibung Der Perimeter von VG4.1 ist angesichts des offenen Betreibers noch nicht final, wurde \naber auf Basis von Voruntersuchungen als angestrebtes Gebiet identifiziert. Die Grösse \ndes VG könnte durch den zukünftigen Betreiber daher noch angepasst werden. Das VG \nBurebrüel und Unterdorf (VG4.2) sowie das VG Chlosterbrüel (VG4.3) bieten sich als \nErweiterungen des VG Wettingen Mitte / Tägerhard (VG4.1) an.\nBei einer (teilweise) scheiternden Umsetzung der Limmatwasserentnahme können die \nbereits zuvor angestossenen Untersuchungen zu alternativen Grundwasser-Rückgabe-\nstellen weiterverfolgt werden, um die Energiezentralen zur Grundwassernutzung vertieft \nzu untersuchen. Dabei können auch die jüngsten Erfahrungen in Baden mit der RWB \ndurch Erfahrungsaustausch und Beratung verwendet werden.\n\nUmsetzung und Verant-\nwortlichkeiten\n\nRolle der Energie Wettingen AG:\n— Kontaktaufnahme mit potenziellem Wärmeverbundbetreiber (ewz und bei Bedarf \n\nDritte).\nRolle des potenziellen Wärmeverbundbetreibers:\n— Betrieb des VG Wettingen Mitte / Tägerhard (VG4.1)\n— Prüfung einer Erweiterung des Verbundgebietes Richtung Norden, d.h. über die \n\nLandstrasse bis zur Schartenstrasse in Burebrüel und Unterdorf (VG4.2)\n— Prüfung einer Erweiterung des Verbundgebietes Richtung Südwesten, d.h. über Er-\n\nlenstrasse bis zur Etzelstrasse (VG4.3)\n— Initiative einer gemeindeübergreifenden Koordination mit den RWB in Baden, um \n\npartnerschaftliche und gemeinsame Lösung unter Vernetzung der Verbundgebiete \nzu erreichen.\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Prüfung des Anschlusses der kommunalen Liegenschaften im Perimeter an das Wär-\n\nmenetz. Darunter zählen unter anderem das Rathaus, die Bezirksschulanlage, die \nSchulanlage Margeläcker, die Schulanlage Dorf, die Schule Altenburg sowie die Kin-\ndergärten Sonnrain. Dabei soll auch untersucht werden, inwiefern die mit Energieholz \nversorgten Liegenschaften in das Verbundgebiet integriert werden können.\n\n— Unterstützung des potenziellen Wärmeverbundbetreibers bei der Planung und Rea-\nlisierung der Energiezentralen des Verbundgebietes, z. B. in Form von Machbarkeits-\nstudien.\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 39\n\nVG5: Klosterhalbinsel\n\nBetreiber Der Betreiber dieses Gebietes ist noch offen.\n\nPlanungsstand — Idee\n\nEnergiequellen — Erdwärme\n\nBeschreibung — Durch Bahnlinie, Schwimmbadstrasse und Sportanlage Klösterli getrennt befinden \nsich mit dem Kloster, der Kantonsschule sowie einigen Betrieben und Gastronomien \nauf der Klosterhalbinsel einige Wärmeverbraucher abseits des Hauptsiedlungsgebiet \nWettingens. Dort bietet sich ein eigenes Nahwärmenetz an.\n\nUmsetzung und Verant-\nwortlichkeiten\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Dialog mit Grundeigentümern zur Sensibilisierung und Identifikation der vorgesehe-\n\nnen Sanierungszeiträume sowie Motivation zur Zusammenarbeit.\nRolle eines geeigneten Energiedienstleisters:\n— Vorprüfung eines Nahwärmeverbunds\n\nSynergien beim Ausbau der Verbundgebiete sind vor allem mit der Entwick-\nlung der Gasversorgung zu erwarten. Der Bau von Fernwärmeleitungen und \nAnschlüssen kann zeitlich unter Umständen mit der Stilllegung von Gasan-\nschlüssen und -leitungen koordiniert werden. Auch geplante Strassensanie-\nrungen können direkt für die vorsorgliche Verlegung von Fernwärmeleitun-\ngen genutzt werden, wodurch Zeit, Kosten und Baumassnahmen, welche \nVerkehr und Anwohnende negativ beeinflussen können, gespart werden \nkönnen. Mit dem kommunalen Förderprogramm Energie besitzt die Ge-\nmeinde zudem bereits ein Werkzeug zur Steuerung von Anreizen zum Hei-\nzungswechsel. Mit gezielten Vorgaben und Bewilligungen, z. B. mit einer \nFörderung von Wärmepumpen nur in Gebieten ausserhalb von Verbundge-\nbieten gemäss kommunalem Energieplan, kann so der Fernwärmeanschluss \nohne Mehrkosten gefördert werden. Dies begünstigt zudem eine höhere An-\nschlussrate und somit einen wirtschaftlicheren Betrieb der Verbundgebiete.\n\n6.2.2 Eignungsgebiete\nAusserhalb der Verbundgebiete werden für die Wärmeversorgung im Grund-\nsatz dezentrale, erneuerbare Heizsysteme empfohlen. Gemeinschaftshei-\nzungen oder Nahwärmeverbunde sind möglich, deren Wirtschaftlichkeit ist \njedoch aufgrund der relativ tiefen Wärmebedarfsdichte fraglich. \n\nDie Nutzung von Erdwärme ist in einem Grossteil des Gemeindegebiets \nmöglich und wird aufgrund der höheren Effizienz gegenüber der Nutzung von \nUmgebungsluft empfohlen. Mit zunehmender Verbreitung von Erdsonden ist \nmittelfristig die Regeneration von Erdsonden zu prüfen, wofür der Kanton \nderweil Massnahmen erarbeitet.\n\nDas Grundwasserwärmepotenzial im Zentrum soll idealerweise für Verbund-\nlösungen verwendet werden. Bei einer Realisierung des Verbundgebietes \nWettingen Mitte / Tägerhard mit Limmatwasser steht es auch breitflächig für \nkleine Nahwärmeverbunde und für grössere Verbraucher als Individuallö-\nsung zur Verfügung. Falls der Verbund allerdings entgegen den momenta-\nnen Planungen doch auf die Nutzung von Grundwasser baut, in welchen die \nWasserrückgabe allgemein als kritisch bewertet wurde, dürfte das zukünftige \n\nSynergien beim \nAusbau von Ver-\nbundgebieten\n\nEmpfehlungen für \ndezentrale Einzel-\nlösungen\n\nGeeignete Gebiete \nfür Erdwärme\n\nGeeignete Gebiete \nfür Grundwasser-\nwärme\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 40\n\nPotenzial darüber hinaus für weitere Grundwasserentnahme zur Wärmeauf-\nbereitung ausgeschöpft sein. Als zweite Priorität ist die Verwendung von \nLuft/Wasser-Wärmepumpen zu begrüssen.\n\n6.3 Übergeordnete Massnahmen\nZusätzlich zu den räumlichen Gebietsfestlegungen werden auch übergeord-\nnete Massnahmen definiert. Diese sollen die Erreichung der Ziele und Um-\nsetzung der räumlichen Massnahmen unterstützen. Die entsprechenden Ak-\nteure, allen voran die Gemeinde Wettingen, nehmen mit diesen Massnah-\nmen aktiv Einfluss auf die Transformation der Wärmeversorgung, indem der \nAuf- und Ausbau der Wärmeverbunde beschleunigt wird, und dadurch Öl- \nund Gasheizungen zeitnah abgelöst werden können. \n\nAls wichtigste Hebel wurden folgende sechs Stossrichtungen identifiziert, \nwelche in den nachfolgenden Massnahmenblättern beschrieben sind:\n\n— Ü1: Gemeindeeigene Liegenschaften mit erneuerbarer Energie versor-\ngen\n\n— Ü2: Räumliche Massnahmen über raumplanerische Instrumente eigentü-\nmerverbindlich verankern\n\n— Ü3: Transformation der Wärmeversorgung mit kommunalem Förderpro-\ngramm unterstützen\n\n— Ü4: Fokussierung der Gasversorgung\n\n— Ü5: Zielerreichung und Umsetzung kontrollieren und aktualisieren\n\n— Ü6: Bevölkerung informieren\n\n— Ü7: Realisierung der geplanten Wärmeverbunde\n\nÜ1: Gemeindeeigene Liegenschaften mit erneuerbaren Energien versorgen\n\nZiel Die Gemeinde geht mit ihren kommunalen Liegenschaften beispielhaft voran und strebt eine Transfor-\nmation ihrer Wärmeversorgung zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen an. Gemäss Energieleitbild \nder Gemeinde soll dies spätestens 2030 erreicht sein. Dabei werden als temporäre Übergangslösung \nder Biogasanteil erhöht und zum Zeitpunkt der Heizungssanierung der Energieträger nach den Prinzipien \ndes Energieplans verwendet.\n\nZeithorizont 2025 – 2035\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Bei allen kommunalen Gebäuden, welche mit Gas versorgt werden, wird spätestens ab 2030 der \n\nTarif selectgas mit 100% Biogas der RWB gewählt.\n— Bei Bedarf der Heizungssanierungen in kommunalen Gebäuden wird der Heizungswechsel auf er-\n\nneuerbare Wärme gemäss kommunaler Energieplan geprüft und entsprechend ein Anschluss an ein \nVerbundgebiet angestrebt. Alternativ wird eine Wärmeversorgung mittels Erdwärme und Wärmepum-\npentechnologie realisiert, wobei ausserdem die Möglichkeit einer Energiezentrale für die Mitversor-\ngung umliegender Gebäude geprüft wird.\n\n— Bei kommunalen Liegenschaften mit Energieträger Holz wird die Einbindung der Energiezentrale in \nein Verbundgebiet geprüft.\n\nBeschleunigte \nTransformation der \nWärmeversorgung \n\nStossrichtungen in \nder Übersicht\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 41\n\nÜ2: Räumliche Massnahmen über raumplanerische Instrumente eigentümerverbindlich verankern\n\nZiel Die Gemeinde nutzt Sondernutzungsplanungen als Umsetzungsinstrument für ihre kommunale Energie-\nplanung \n\nZeithorizont Ab 2025 laufend\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— In Sondernutzungsplanungen kann für Neubauten die Nutzung von Energieträgern gemäss kom-\n\nmunalem Energieplan grundsätzlich verbindlich vorgegeben werden. Zudem ist eine möglichst \nenergieeffiziente Wärmenutzung und die eigene Erzeugung von erneuerbarem Strom vorzusehen.\n\n— Bei zukünftigen Revisionen der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sind Festlegungen zu einer ver-\nbindlichen Umsetzung des Energieplans zu prüfen.\n\nÜ3: Transformation der Wärmeversorgung mit kommunalem Förderprogramm unterstützen\n\nZiel Möglichst viele Gebäude werden an die Wärmeverbunde angeschlossen.\n\nZeithorizont 2025 – 2050\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Das 2026 auslaufende Förderprogramm soll weitergeführt werden. Dabei soll die konkrete Ausge-\n\nstaltung derart geprüft werden, dass es zur Umsetzung des Energieplans dient. Dabei soll der \nSchwerpunkt darauf liegen, den Anschluss von Gebäuden an die Wärmeverbunde in der Gemeinde \nzu fördern. In Gebieten von Wärmeverbunden sollen Wärmepumpen nicht gefördert werden.\n\nÜ4: Transformation der Gasversorgung\n\nZiel In der Gemeinde Wettingen wird erneuerbares Gas in der Regel nur noch für Hochtemperaturprozesse \nund Spitzenlastdeckung verwendet.\n\nZeithorizont 2040 – 2050\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Durch die Umsetzungen der anderen übergeordneten Massnahmen macht die Gemeinde allgemein \n\nden Heizungswechsel von Gas-Feuerungen auf andere erneuerbare Energieträger attraktiv. Damit \nsoll Gas langfristig nur noch punktuell für ausgesuchte Verwendungszwecke und dort als erneuer-\nbares Gas verwendet werden.\n\nRolle der Regionalwerke AG Baden:\n— Kontinuierliche Erarbeitung einer Gaszielnetzplanung, welche sich am kommunalen Energieplan der \n\nGemeinde Wettingen orientiert.\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 42\n\nÜ5: Zielerreichung und Umsetzung kontrollieren und aktualisieren\n\nZiel Der kommunale Energieplan wird in der Verwaltung verankert und laufend aktualisiert. Als Begleitung \nführt die Gemeinde Wettingen ein regelmässiges Monitoring der Zielindikatoren zur Wärmeversorgung \ndurch. \n\nZeithorizont Ab 2025\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Behördenverbindliche Verabschiedung des kommunalen Energieplans im Gemeinderat\n— Regelmässige Aktualisierung des Energieplans bei Bedarf oder alle fünf Jahre\n— Regelmässige Erhebung der Zielwerte und Zielindikatoren aus dem Energieplan, um die Wirkung \n\nder Massnahmen und den Kurs auf Zielpfad zu überprüfen. Die zu erhebenden Indikatoren sind \ndie CO2-Emissionen für Wärme, der Wärmeverbrauch (Endenergie), der Anteil erneuerbare \nWärme, der Anteil Biogas am gesamten Gasabsatz, die Anzahl Elektroheizungen und die Anzahl \nsowie die Installationsleistung aller Öl-Feuerungen.\n\n— Fünfjährliches detailliertes Monitoring der Zielindikatoren und der Massnahmen aus dem kommu-\nnalen Energieplan.\n\nÜ6: Bevölkerung informieren\n\nZiel Die Bevölkerung ist über die Festlegungen der Energieplanung sowie die Möglichkeiten für eine erneu-\nerbare Energie- und Wärmeversorgung informiert und orientiert sich beim Heizungsersatz an der Ener-\ngieplanung. \n\nZeithorizont 2025\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nÜber verschiedene Kanäle werden die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer über die Ge-\nbietsfestlegungen und die empfohlenen Energieträger für die Energieversorgung informiert. Vorgesehen \nsind folgende Massnahmen.\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Medienmitteilung zur Genehmigung und Publikation der Energieplanung\n— Erstellung eines Merkblatts als Information für die Bevölkerung, sobald Verbundgebiete in konkreter \n\nUmsetzungsplanung sind\n— Prüfung eines GIS-/Online-Portals, sobald Verbundgebiete in konkreter Umsetzungsplanung sind\n— Website der Gemeinde: Bereitstellung der Dokumente (Energieplan, erläuternder Bericht) und wei-\n\ntere relevante Informationen, wie z. B. Verweis auf Fördermöglichkeiten\n— Infoveranstaltung mit Bevölkerung und ausgesuchten Akteuren, welche als Investoren für Überbau-\n\nungen eine Rolle spielen könnten, sobald ein konkretes Verbundgebiet umgesetzt wird.\n— Periodische Information der Bevölkerung zum Fortschritt der Energieplanung werden jeweils nach \n\nDurchführung des Monitorings im Rechenschaftsbericht kommuniziert.\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 43\n\nÜ7: Realisierung der geplanten Wärmeverbunde\n\nZiel Die geplanten und in Machbarkeitsstudien untersuchten Wärmeverbunde werden umgesetzt.\n\nZeithorizont 2025 – 2035\n\nUmsetzung \nund Verant-\nwortlichkei-\nten\n\nFolgende Projekte sind in der derzeitigen Gesamtplanung vorgesehen oder in vertiefter Prüfung:\n— VG1: Untere Landstrasse\n— VG2: Untere Landstrasse\n— VG3: Seminarstrasse / Bahnhofareal\n— VG4: Wettingen Mitte / Tägerhard\nRolle der Regionalwerke AG Baden:\n— Projektentwicklung, Trägerschaft und Betrieb der Verbundgebiete VG1, VG2 und VG3\n— Partnerschaften mit anderen Versorgern inkl. Wissenstransfer zum Austausch von Informationen zu \n\nvergangenen und aktuellen Abklärungen und Machbarkeitsstudien für eigene Verbundgebiete in Ba-\nden.\n\n— Prüfung von Erweiterungen der Verbundgebiete\nRolle des potenziellen Wärmeverbundbetreibers VG4:\n— Vertiefte Prüfungen zur Machbarkeit des VG4 Wettingen Mitte / Tägerhard.\n\n— Prüfung der erhöhten Entnahme des Limmatwassers\n— Prüfung von Erweiterungen des Verbundgebiets\n— Perspektivischer Anschluss mit Fernwärmenetz der Limeco \n\n— Proaktiver Dialog mit Limeco zur Bildung einer perspektivischen Partnerschaft für einen langfris-\ntigen Zusammenschluss des Fernwärmenetzes nach 2040 mit der Versorgung durch die KVA \nDietikon. Dabei soll auch der regionale Energieplan Baden Regio gespiegelt werden.\n\n— Prüfung der Machbarkeit einer Transportleitung zum Zusammenschluss der Fernwärmenetze in \nWettingen und der Limeco\n\nRolle der Gemeinde Wettingen:\n— Anschluss der kommunalen Liegenschaften an die Verbundgebiete.\n— Koordination der Zeitplanung für Strassensanierungen mit Fernwärme-Ausbau. \n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 44\n\nA1 Methodik Energie- und Klimabilanz\n\nDie Analyse und Bilanzierung der heutigen Wärmeversorgung erfolgte mit \neiner Bottom-up-Modellierung, d.h. der Wärmeverbrauch wurde für alle Ge-\nbäude erhoben oder abgeschätzt. Abbildung 16 gibt eine visuelle Übersicht \nder genutzten Datenquellen. Als Grundlage dienten das nationale Gebäude- \nund Wohnungsregister (GWR) und die darauf basierenden kantonalen Ener-\ngiedaten (Ecospeed Immo). Diese wurden in einer vertieften Analyse mit \nweiteren Daten ergänzt. \n\nAbbildung 16 Nutzung der Datengrundlagen\n\nMit erster Priorität verwendet wurden die Gasabsatzdaten der Regional-\nwerke AG Baden (RWB) und die Verbrauchsdaten der kommunalen Liegen-\nschaften. Für eine vergleichbare Bilanzierung der Wärmeversorgung wurden \ndiese Daten witterungsbereinigt. Die erhobenen Verbrauchsdaten wurden im \nVerhältnis der Heizgradtage der Region im Jahr 2022 mit dem Mittel der Hei-\nzgradtage in den Jahren 2011 bis 2020 verglichen. Da das Jahr 2022 ein \nwarmes Jahr war, wurde der Verbrauch hochskaliert. Die Witterungsbereini-\ngung erfolgte anteilsmässig je nach Gebäudenutzung.\n\nIm Anschluss wurden Anlagendaten hinzugefügt. Dies umfasste Feuerungs-\nkontrolldaten (Gas- und Ölfeuerungen) des Kaminfegers Jegen, bzw. LIKI \nTherm GmbH, und Informationen zu Wärmepumpen der Energie Wettingen \nAG sowie der Gemeinde Wettingen. In diesen Daten angegebene Installati-\nonsleistungen wurden mit durchschnittlichen Volllaststunden auf einen Ener-\ngieverbrauchswert umgerechnet. Für Datensätze ohne Leistungsangabe \n\nAnlagedaten Wärmepumpen\nStandort und Leistung\n\nDaten Feuerungskontrolle\nStandort und Leistung der Feuerungen\n(Gas und Heizöl)\n\nDatenquellen Räumliche Grundlagen-Daten\n\nBasisdaten anhand\nEcospeed Immo (GWR):\n Gebäude und ihre Standorte\n Gebäudetyp\n Baujahr\n Energiebezugsfläche\n\nEcospeed Immo\nStandort, Energieträger und Verbrauch für\nHolzheizungen, Wärmepumpen,\nElektroheizungen und Solarthermie\n\nVerbrauchsdaten Gasnetz\nStandort und Verbrauch (kWh)\n\nVerbrauch kommunale Liegenschaften\nStandort und Verbrauch pro Energieträger\n(kWh)\n\nBottom-up Analyse \ndes Wärmebedarfs\n\nErste Priorität: Ab-\nsatz- und Ver-\nbrauchsdaten\n\nZweite Priorität: \nAnlagendaten\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 45\n\nwurde der Energieverbrauch abgeschätzt, basierend auf der Energiebezugs-\nfläche sowie der Energiekennzahl gemäss der Methode von ECOSPEED \nImmo. Bei Gebäuden mit mehreren Angaben aus Absatz- und Anlagendaten \nwurde ein Energieträgermix angenommen. \n\nFür Elektroheizungen, Holzfeuerungen und Solarkollektoren standen keine \nAbsatz- oder Anlagendaten zur Verfügung. Die Verbräuche für Gebäude mit \ndiesen Energieträgern wurden aus der Datengrundlage des Kantons (GWR \n& ECOSPEED Immo) übernommen, sofern für diese Gebäude keine Absatz- \noder Anlagendaten anderer Energieträger vorlagen.\n\nLetzte Priorität: \nEcospeed Immo\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 46\n\nA2 Vereinfachte Erhebungen der Zielindikatoren\n\nDie gebäudescharfe Analyse aus diesem Energieplan, welche in Anhang A1 \nnäher beschrieben ist, basiert auf einer aufwändigeren Bottom-Up-Analyse, \nauf Basis derer die Ausgangssituation der Gemeinde Wettingen im Jahr \n2022 bilanziert wurde. Die Kennzahlen der ausgewiesenen Zielindikatoren \nund flankierenden Indikatoren sind in Kapitel 5 aufgeführt. Diese vertiefte \nAuswertung ermöglichte neben der detaillierteren Bestimmung der Aus-\ngangsbilanz vor allem eine genauere Datengrundlage für die Erarbeitung \ndes Energieplans inkl. potenzieller Verbundgebiete.\n\nFür ein regelmässiges (z. B. jährliches) Monitoring der Indikatoren wäre eine \nvereinfachte Datenerhebung möglich. Für die wichtigsten Kennzahlen des \nMonitorings sind keine gebäudescharfen Auswertungen notwendig. Viel-\nmehr können kumulierte Daten erhoben und miteinander bilanziert werden. \nEin grobes Konzept wird in folgenden Abschnitten vorgeschlagen.\n\nFür die Erhebung der Indikatoren Leistung Öl-Feuerungen und Anzahl Öl-\nFeuerungen genügen aktuell kumulierte Daten der kommunalen sowie der \nkantonalen Feuerungskontrolle. Dabei sollte gleichzeitig die Gesamtleistung \nvon Holz-Feuerungen erhoben werden. Diese können üblicherweise in Form \neinzelner Zahlenwerte verfügbar gemacht und anschliessend summiert wer-\nden. Die kantonal verwalteten Grossfeuerungen werden in der Regel schnell \nzur Verfügung gestellt. Mit der kommunalen Feuerungskontrolle der Ge-\nmeinde Wettingen (Kaminfeger Jegen / LIKI Therm GmbH) musste die Da-\ntenlieferung von gebäudescharfen Angaben verhandelt werden. Eine kumu-\nlierte Angabe der beiden Indikatoren sollte aber weniger aufwändig sein.\n\nVom Gasversorgungsunternehmen RWB kann der Gasabsatz in der Ge-\nmeinde Wettingen für das zu erhebende Bilanzjahr sowie der Anteil Biogas \nangefragt werden. Der Gasabsatz sollte witterungskorrigiert weiterverwen-\ndet werden, um abweichende Temperaturen in Jahresschwankungen mit \nEinfluss auf das Heizverhalten in Gebäuden herausrechnen und so den mit-\ntel- und langfristigen Trend beurteilen zu können.\n\nDie direkten CO2-Emissionen für Wärme können nachfolgend aus dem er-\nhobenen Gasabsatz und der summierten Leistung an Öl-Feuerungen der \nkantonalen und kommunalen Feuerungskontrolle berechnet werden. Die ge-\nsamte Anlagenleistung kann vereinfacht mit gemittelten Volllaststunden von \n1'750 h auf einen Jahresverbrauch angenähert werden. Die Energieangaben \nvon Gas und Öl können anschliessend mit den aktuell gültigen Emissions-\nfaktoren verrechnet werden, was in Summe den Wert des Indikators CO2-\nEmissionen (Wärme) ergibt.\n\nUm den gesamten Wärmeverbrauch zu ermitteln, benötigt es auch die Erhe-\nbung der Anlagen der restlichen Energieträger. Dazu gehören gemäss mo-\nmentanen Beobachtungen in der Gemeinde Wettingen der Absatz von Fern-\nwärme, Wärmepumpen, Elektroheizungen und Solarthermie-Anlagen. \n\nDer Absatz von Fernwärme kann in der Regel direkt bei den Fernwärmebe-\ntreibern angefragt werden, d.h. vorerst bei der RWB. Dabei sind die Ener-\ngiequellen in den Energiezentralen zu beachten. Je nach Standort der Ener-\n\nGebäudescharfe \nAnalyse zur IST-Bi-\nlanzierung 2022\n\nVereinfachte Date-\nnerhebung möglich\n\nÖl-Feuerungen\n\nGasverbrauch\n\nDirekte CO2-Emis-\nsionen\n\nWeitere Energieträ-\nger\n\nFernwärme\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 47\n\ngiezentrale könnte jene Wärmeproduktion bereits in der Erhebung eines an-\nderen Energieträger erhoben worden sein. Wird in einer Energiezentrale auf \nBoden der Gemeinde Wettingen z. B. Gas und Holz verbrannt, muss deren \nAnlagenleistung in der Energiezentrale von der kumulierten Anlagenleistung \naus der Feuerungskontrolle abgezogen werden, um eine Doppelzählung zu \nvermeiden. Wie beim Gas ist auch der Absatzwert für Fernwärme mit einer \nWitterungskorrektur zu verrechnen.\n\nInformationen zu neu installierten Wärmepumpen werden derweil von der \nGemeinde selbst im Zuge von Baubewilligungen erhoben. Ältere Wärme-\npumpen vor Baujahr 2022 wurden nicht einheitlich dokumentiert. In der vor-\nliegenden Energieplanung wurde mit Hilfe mehrerer Datenquellen allerdings \nder Stand Ende 2022 mittels gebäudescharfer Analyse näherungsweise be-\nstimmt. Die Angabe zur insgesamt installierten Leistung von Wärmepumpen \nim Gemeindegebiet für ein bestimmtes Bilanzjahr könnte daher inkrementell \ngemäss kommunal registrierten Neuinstallationen ermittelt werden. Die ag-\ngregierte Leistung der Wärmepumpen kann wiederum mit 1'750 Volllaststun-\nden für den Energiewert multipliziert werden, wobei darauf geachtet werden \nmuss, ob die Wärmeleistung oder die elektrische Leistung verrechnet wird. \nBei Letzterer müsste zur Bestimmung des Wärmeverbrauchs der Anteil Um-\nweltwärme mit gemittelter Jahresarbeitszahl (JAZ) (z. B. JAZ = 3) hinzuge-\nrechnet werden.\n\nInstallationsdaten von Elektroheizungen und solarthermischen Anlagen wer-\nden nicht gepflegt. Aus dem Datensatz von ECOSPEED Immo, welcher kos-\ntenlos vom Kanton Aargau zur Verfügung gestellt wird, kann jedoch die ge-\nschätzte Verbrauchsmenge pro Energieträger herausgelesen werden. Die \nDaten beruhen allerdings auf dem GWR, welches insbesondere hinsichtlich \nElektroheizungen nicht den realen und aktuellen Stand abbildet. Erfahrungs-\ngemäss werden jene Installations- und Verbrauchsdaten überschätzt. Die \nWerte könnten jedoch trotzdem zur Bestimmung des gesamten Wärmever-\nbrauchs sowie dem Indikator Anzahl Elektroheizungen annäherungsweise \nerhoben und bei einem später wiederholten vertieften, gebäudescharfen Mo-\nnitoring korrigiert werden.\n\nFür die Bestimmung des Indikators Wärmeverbrauch (Endenergie) können \ndie vollständig erhobenen Verbrauchswerte pro Energieträger aufsummiert \nwerden, d.h. Energieverbrauch durch Gas (Erdgas + Biogas), Heizöl, Holz, \nFernwärme, Wärmepumpen mit Umweltwärme, Elektroheizungen und Solar-\nthermie. Der Indikator Anteil erneuerbare Wärme lässt sich durch den An-\nteil von Biogas, Holz, Fernwärme (erneuerbarer Anteil), Wärmepumpen mit \nUmweltwärme und Solarthermie am Gesamtverbrauch bestimmten.\n\nDie CO2-Emissionen (Wärme) und der Anteil erneuerbare Wärme für die \nkommunalen Liegenschaften können analog bestimmt werden, wobei aller-\ndings die Verbrauchsmengen nach Energieträger direkt über die Liegen-\nschaftenliste der Gemeinde bestimmt werden können.\n\nWärmepumpen\n\nElektroheizungen \nund Solarthermie\n\nGesamter Wärme-\nverbrauch und An-\nteil erneuerbare \nWärme\n\nZiele der kommu-\nnalen Liegenschaf-\nten\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 48\n\nA3 Energiekennzahlen kommunaler Liegenschaften\n\nFür die kommunalen Liegenschaften wurde neben dem Wärmeverbrauch auch die Energiekennzahl (EKZ) Wärme hergeleitet. \nDiese EKZ beschreibt den spezifischen Wärmeverbrauch pro Quadratmeter Energiebezugsfläche. Damit können sie einen Hin-\nweis geben, wie energieeffizient das Gebäude beheizt werden kann. Zur Herleitung wurde der aktuelle Wärmeverbrauch der \nletzten drei Jahre witterungskorrigiert und möglichst gebäudescharf abgebildet. Bei den grösseren Schulanlagen gab es keine \nAngaben zu den individuellen Energieverbräuchen einzelner Gebäude. Daher wurde nur die EKZ als Durchschnittswert aller \nGebäude der betrachteten Anlage ausgegeben. Bei Heizungen mit Baujahr 2020 oder später könnte der Heizverbrauch aus der \nMessung unterschätzt sein, da eventuell nicht alle Winter der letzten drei Jahre gemessen wurden.\n\nDie folgende Tabelle zeigt die detaillierte Herleitung der EKZ der Wärmeversorgung für alle kommunalen Liegenschaften (sortiert \nnach absteigender Energiekennzahl), inklusive der nötigen Inputdaten zum Wärmebedarf und zu den Energiebezugsflächen der \nversorgten Gebäude. Zudem werden ergänzende Informationen abgebildet: Das Baujahr der Gebäude, eine Einschätzung des \nZustands der Gebäudehülle durch die Liegenschaftsverwaltung und die Energieträger und das Baujahr der Heizung.\n\nEs ist wichtig zu beachten, dass die errechnete EKZ aus Energieverbrauch und Energiebezugsfläche (EBF) nicht als einziges \nMass zur Beurteilung von Gebäuden und deren Bedarf an Sanierung herangezogen wird. Im Hintergrund ist auch die Nutzungsart \ndes Gebäudes bezüglich Wärmebedarf zu beachten. Ein schlecht gedämmtes Gebäude kann eine gute, d.h. tiefe, EKZ aufweisen, \nweil es kaum genutzt wird und somit der Energieverbrauch gering ist. Tendenziell kann in Gebäuden mit grösstem Wärmebedarf, \nbzw. mit grosser EBF, die meiste Effizienzsteigerung durch Verbesserungen wie Sanierung oder Heizungsersatz erzielt werden.\n\nName Liegenschaft Baujahr \nGebäude\n\nWärmebedarf in \nkWh/a\n\nEnergiebezugsfläche \n(EBF) in m²\n\nEnergiekennzahl (EKZ) \nin kWh/m² EBF\n\nInformation zum Zustand der Gebäu-\ndehülle (Angaben Liegenschaftsverwal-\ntung)\n\nEnergieträ-\nger\n\nBaujahr Hei-\nzung\n\nJAW Scharten 1923 45’494 195 233 Nur Walmdach sehr gut gedämmt Gas 2006\nGarderobengebäude \nScharten 1950 26’347 149 177 Nicht gedämmt Gas 2019\n\nEinfach-Kindergarten \nRosenau 1 1913 25’531 145 176 Nicht gedämmt Gas 2007\n\nDoppel-Kindergarten \nLangenstein 1+2 1954 34’126 223 153 Nicht gedämmt Gas 2018\n\nFriedhof Brunnen-\nwiese 1971 121’879 887 137 Nicht gedämmt Heizöl 2001\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 49\n\nName Liegenschaft Baujahr \nGebäude\n\nWärmebedarf in \nkWh/a\n\nEnergiebezugsfläche \n(EBF) in m²\n\nEnergiekennzahl (EKZ) \nin kWh/m² EBF\n\nInformation zum Zustand der Gebäu-\ndehülle (Angaben Liegenschaftsverwal-\ntung)\n\nEnergieträ-\nger\n\nBaujahr Hei-\nzung\n\nDoppel-Kindergarten \nLindenhof 1+2 1962\n\n35’920 (Schät-\nzung anhand \nEKZ)\n\n287 125 (Schätzung anhand \nGebäudeinformationen)\n\nZufriedenstellend gedämmt. Erneuerung \n2003\n\nWP \n(Nahwärme) 2017\n\nVerein Kita Ba-\nden/Wettingen 2020\n\n46'725 (Schät-\nzung anhand Di-\nmensionierung \nWP)\n\n400\n117 (Schätzung anhand \nDimensionierung WP \nund EBF)\n\nSehr gut gedämmt, Baujahr 2020 und 2022 WP (Luft) 2020\n\nDoppel-Kindergarten \nKreuzzelg 1+2 1970 31’368 276 114 Zufriedenstellend gedämmt. Erneuerung \n\n1988 und 2006 Gas 2007\n\nGarderobengebäude \nKreuzzelg 1981 23’642 217 109 Nur Flachdach gut gedämmt WP 2007\n\nEinfach-Kindergarten \nAltenburg 1 1937 19’330 180 107 Zufriedenstellend gedämmt. Erneuerung \n\n2000 Gas 2007\n\nFriedhofschulhaus 1780 37’430 386 97 Walmdach marginal gedämmt Elektrohei-\nzung 1977\n\nMusikschule 1954 52’126 551 95 Nicht gedämmt Gas 2015\nVilla Fluck 1924 21’054 224 94 Nur Walmdach marginal gedämmt Gas 2018\nVerwaltungsgebäude 1930 156’824 1825 86 Marginal gedämmt Gas 1992\n\nSchulhaus Altenburg 1994 439’214 5369 82 Nicht gedämmt, Baujahr 1949. Sehr gut ge-\ndämmt, Baujahr 2010 Holz 2007\n\nSchulanlage Margelä-\ncker 1964-2017 957’851 11792 81\n\n— Spezialtrakt (1964) - Nicht gedämmt\n— Schulhaus 1 (1964) - Von fünf Geschos-\n\nsen nur das 4.OG sehr gut gedämmt, \nBaujahr 2015\n\n— Schulhaus 2 (1969) - Von fünf Geschos-\nsen nur das 4.OG sehr gut gedämmt, \nBaujahr 2015\n\n— Schulhaus 3 (2000) - Sehr gut ge-\ndämmt, Baujahr 2015\n\n— Doppel-Turnhallentrakt (1966) - Nicht \ngedämmt\n\n— Dreifachturnhallen-Trakt (2017) - Sehr \ngut gedämmt, Baujahr 2018\n\nHolz & Gas \n(im Spezial-\ntrakt)\n\n1998\n\nEinfach-Kindergarten \nAltenburg 2 1950 17’873 227 79 Gut gedämmt. Erneuerung 2007 Gas 2007\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 50\n\nName Liegenschaft Baujahr \nGebäude\n\nWärmebedarf in \nkWh/a\n\nEnergiebezugsfläche \n(EBF) in m²\n\nEnergiekennzahl (EKZ) \nin kWh/m² EBF\n\nInformation zum Zustand der Gebäu-\ndehülle (Angaben Liegenschaftsverwal-\ntung)\n\nEnergieträ-\nger\n\nBaujahr Hei-\nzung\n\nBezirksschulanlage 1956-1676 562’907 7361 76\n\n— Altbau (1956) - Nur Schrägdach gut ge-\ndämmt. Fassade nicht gedämmt\n\n— Neubau (1976) - Gut gedämmt, Baujahr \n2007\n\n— Turnhallentrakt (1956) - Nicht gedämmt\n— Singsaaltrakt (1956) - Nur Schrägdach \n\ngut gedämmt. Fassade nicht gedämmt\n\nHolz & Gas \n(im Altbau) 2006\n\nHPS Schulhaus 2000 213’721 2895 74 Gut gedämmt. Isomodulmauerwerk, Baujahr \n2001 Gas 2021\n\nHPS Pavillon 1995 23’381 320 73 Nur marginal gedämmt Elektrohei-\nzung 1995\n\nDoppel-Kindergarten \nMattenstrasse 1+2 1960 35’319 497 71 Nur marginal gedämmt. Erneuerung Flach-\n\ndach 2005 Gas 2007\n\nSchulanlage Dorf 1985-2015 718’065 10247 70\n\n— Turnhallentrakt Zehntenhof (1960) - Zu-\nfriedenstellend gedämmt. Erneuerung \n1981 und 2005\n\n— Schulhaus Sulperg (1895) - Walmdach \nmarginal gekämmt\n\n— Turnhallentrakt Bifang (1903) - Kaltdach \nmarginal gedämmt\n\n— Schulhaus Lägern (1907) - Walmdach \nnicht gedämmt\n\n— Schulhaus Zehntenhof (2015) - Sehr gut \ngedämmt, Baujahr 2017\n\nHolz & Gas \n(im Turnhal-\nlentrakt \nZehntenhof)\n\n2005\n\nFeuerwehrmagazin \nmit Zivilschutzanlage 1986 114’330 1712 67 Zufriedenstellend gedämmt, Baujahr 1986 Heizöl 1986\n\nGemeindebibliothek 1960 35’319 567 62 Nicht gedämmt Gas 2007\nDoppel-Kindergarten \nDorf 1+2 1750 17’139 277 62 Nicht gedämmt WP (Erde?) 2020\n\nEinfach-Kindergarten \nRosenau 2 2016 7’381 130 57 Container aus Metall. Gut gedämmt Elektrohei-\n\nzung 2016\n\nDoppel-Kindergarten \nSonnrain 1+2 1964 29’368 522 56 Gut gedämmt. Erneuerung 2007 Heizöl 1996\n\nGluri Suter Huus 1750 28’566 521 55 Nicht gedämmt WP (Erd-\nwärme?) 2020\n\n\n\nEnergieplanung Wettingen: Erläuterungsbericht und Massnahmenkatalog\n\nSeite 51\n\nName Liegenschaft Baujahr \nGebäude\n\nWärmebedarf in \nkWh/a\n\nEnergiebezugsfläche \n(EBF) in m²\n\nEnergiekennzahl (EKZ) \nin kWh/m² EBF\n\nInformation zum Zustand der Gebäu-\ndehülle (Angaben Liegenschaftsverwal-\ntung)\n\nEnergieträ-\nger\n\nBaujahr Hei-\nzung\n\nEinfach-Kindergarten \nAltenburg 3 2011 5’995 116 52 Modulbau aus Holz. Sehr gut gedämmt. Bau-\n\njahr 2011\nWP \n(Erde/GW?) 2011\n\nWerkhof 1992 100’093 1996 50 Zufriedenstellend gedämmt. Baujahr 1993 Holz 2019\nRathaus mit Nebenge-\nbäude 1958 140’905 3549 40 Stirnfassaden marginal gedämmt Holz & Gas \n\n(Nahwärme) 2006\n\nDoppel-Kindergarten \nLangäcker 1+2 2013 23’981 773 31 Sehr gut gedämmt WP (Erde) 2013\n\nFriedhof St. Sebastian 1954 2’754 100 27 Nicht gedämmt Elektrohei-\nzung 1954\n\nTabelle 1 Kommunale Liegenschaften: Herleitung Energiekennzahlen Wärme und weitere Informationen zum energetischen Zustand der Gebäude\n\n\n