text: \nGemeinde Pratteln\nPlandossier Kindergarten Aegelmatt\n\nStand Vorprojekt | 16.08.23\n\n- Situationsplan 1:500\n\n- Grundrisse 1:100\n\n- Schnitte 1:100\n\n- Konstruktion und Materialisierung\n\n- Tragwerk\n\n- Bauphysik\n\n- Elektro\n\n- HLKS\n\n- Brandschutz\n\n- Kostenschätzung ±15%\n\nAuftraggeber:\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n4133 Pratteln\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselSituation 1:500\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\n7096\n\n7100\n\n7098\n\n7095\n\n7099\n\n6485\n\n4033\n\n1159\n\n1157\n\n1158\n\n1096\n\n1600\n\n1574\n\n1155\n\n3713\n\n7097\n\nM\nut\n\nte\nnz\n\ner\nst\n\nra\nss\n\ne\n\nW\nar\n\nte\nnb\n\ner\ngs\n\ntr\nas\n\nse\n\nKindergarten\nAegelmatt\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselErdgeschoss 1:100\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5 \nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nB\ner\n\nei\nch\n\n m\nit \n\nFa\nlls\n\nch\nut\n\nzb\nel\n\nag\n\nLP Arbeitsbereich\n\n47.0 m2\n\n84.0 m2\n\nPutz/HT/Server\n\nBF:10.0 m2\n\nKindergarten 2\n\nBF: 88.0 m2\n\nsoll:80.0 m2\n\nKindergarten 3\n\nBF: 86.5 m2\n\nsoll:80.0 m2\nNische\n\nBF:13.0 m2\n\nWC\n\nBF: 7.0 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24.5 m2\n\nsoll:20.0 m2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24.5 m2\n\nsoll:20.0 m2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24.0 m2\n\nsoll:20.0 m2\n\nWC\n\nBF: 7.0 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nWC\n\nBF: 7.0 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nBF: 10.0 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nKindergarten 1\n\nBF: 89.5 m2\n\nsoll:80.0 m2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nBF: 10.0 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nBF: 10.0 m2\n\nsoll:10.0 m2IntegrationsKG\n\nBF: 16.0 m2\n\nsoll:15.0 m2\n\nGarderobe\n\nBF: 24.0 m2\n\nsoll:20.0 m2\n\nMaterialraum\n\nBF: 13.5 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nGarderobe\n\nBF: 24.0 m2\n\nsoll:20.0 m2\n\nGarderobe\n\nBF: 24.0 m2\n\nsoll:20.0 m2\n\nMaterialraum\n\nBF: 13.5 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nMaterialraum\n\nBF: 13.0 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselObergeschoss 1:100\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5 \nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nKüchenkräuter\n\nBassin\n\n6. Klasse\n\nBF: 77.0 m2\n\nsoll:66.0 m2\n\n3. Klasse\n\nBF: 77.5 m2\n\nsoll:66.0 m2\n\nDachgarten\n\nBF:70.0 m2\n\nHauptraum\n\nBF:71.5 m2 Ruhe\n\nBF:34.0 m2\n\nEntrée\n\nBF:9.5 m2\n\nToben\n\nBF:33.0 m2\n\nBasteln\n\nBF:34.0 m2\n\nWC\n\nBF:14.5 m2\n\nSpiel ur\n\nBF:86.5 m2\n\nLounge / Spielen\n\nBF:34.0 m2\n\nGarderobe Personal\n\nBF:16.5 m2\nTreppenhaus\n\nBF:20.0 m2\n\nGS\n\nA\nus\n\nga\nbe\n\nReg-Küche\n\nBF:24.0 m2\n\nGarderobe\n\nBF:54.0 m2\n\nTeam / Pause\n\nBF:19.5 m2\n\nBüro Sitzung\n\nBF:15.0 m2\n\nPutz/Lager\n\nBF:5.0 m2\n\nKüche Lager\n\nBF:5.0 m2\n\nDer Grundriss zeigt die Fita im ausgebauten Zustand.\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselObergeschoss reduziert 1:100\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselObergeschoss 1:100\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5 \nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\n6. Klasse\n\nBF: 77.0 m2\n\nsoll:66.0 m2\n\n3. Klasse\n\nBF: 77.5 m2\n\nsoll:66.0 m2\n\nDachgarten\n\nBF:70.0 m2\n\nHauptraum\n\nBF: 71.5 m2\n\nsoll: 0.0 m2\nRuhe\n\nBF: 34.0 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nEntrée\n\nBF:8.5 m2\n\nToben\n\nBF: 33.0 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nBasteln\n\nBF: 34.0 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nWC\n\nBF: 14.5 m2\n\nsoll:10.0 m2\n\nSpiel ur\n\nBF: 86.5 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nLounge / Spielen\n\nBF: 34.0 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nGarderobe Personal\n\nBF: 16.5 m2\n\nsoll:10.0 m2Treppenhaus\n\nBF:20.0 m2\n\nReg-Küche\n\nBF: 24.0 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nGarderobe\n\nBF: 54.0 m2\n\nsoll: 0.0 m2\n\nTeam / Pause\n\nBF:19.5 m2\n\nBüro Sitzung\n\nBF:15.0 m2\n\nPutz/Lager\n\nBF:5.0 m2\n\nKüche Lager\n\nBF:5.0 m2\n\nVORABZUG\n\nDer Grundriss zeigt die Fita im reduzierten Ausbauzustand.\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselLängsschnitt 1:100\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\n12\n\n12\n\n1\n\n1\n\n13\n\n13\n\n2\n\n2\n\n3\n\n3\n\n14\n\n14\n\n4\n\n4\n\n15\n\n15\n\n5\n\n5\n\n6\n\n6\n\n16\n\n16\n\n7\n\n7\n\n17\n\n17\n\n8\n\n8\n\n9\n\n9\n\n18\n\n18\n\n10\n\n10\n\n19\n\n19\n\n11\n\n11\n\n31.02\n\n2.75 4.62 4.63 9.25 4.63 4.63\n\n2.55 4.82 4.42 0.36 8.90 0.26 4.41 0.16 4.34 0.44\n\n+289.69\n\n+292.96\n\n+296.40\n\nOK FFB 1. OG = +3.27\n\nOK Flachdach = +6.70\n\nOK Attikaabschluss = +7.69+297.38\n\nOK FFB EG = -0.60\n\nOK Terrain = ±0.00\n\nGarderobe\n\nDachgarten TobenLounge / Spielen\n\nGruppenraum Garderobe Gruppenraum Garderobe Gruppenraum\n\nBasteln\n\nGarderobe\nPersonal\n\nTreppenhaus\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselQuerschnitt 1:100\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nD\n\nD\n\nC\n\nC\n\nB\n\nB\n\nA\n\nA\n\n+289.09\n\n+296.39\n\n+292.96\n\nOK Terrain = ±0.00\n\nOK FFB 1. OG = +3.27\n\nOK Flachdach = +6.70\n\nOK Attikaabschluss = +7.69\n\n7.70 3.00 7.70\n\n0.32 7.38 0.32 2.68 0.32 7.38 0.32 0.44\n\nOK FFB EG = -0.60\n\n+297.38+297.38\n\nKindergarten 2\n\nHauptraumSpiel ur\n\nMaterialraum\n\nDachterrasse\n\nGruppenraum\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselKonstruktion 1:50\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nDachaufbau\nSubstrat für ext. Begrünung 100 mm\nSchutz und Speichervlies 20 mm\nWurzelschutzbahn - mm\nAbdichtung 2-lagig 10 mm\nGefälledämmung var. 280 mm\nBauzeitabdichtung - mm\n3-SP 80 mm\nRippe Gl24h 140x400 400 mm\nUnterkonstruktion zwischen Rippen 30 mm\nHolzwolle 25 mm\n\nAussenwand R30\nAussenschalung 30 mm\nHorizontallattung 30/60 30 mm\nHinterlüftunslattung 30 mm\nWinddichtigkeit - mm\nGipsfaserplatte 15 mm\nStänder 80/240 C24 240 mm\nDämmung Zellulose 240 mm\nOSB/3 Luftdicht ausgebildet 15 mm\nInstallationsebene ausgedämmt 60 mm\n3-SP Tanne A/B 19 mm\n\nBodenplatte\nBodenbelag (Lino + Kleber) 20 mm\nUnterboden 45 mm\nÖlpapier - mm\nTrittschalldämmung 20 mm\nDampfbremse - mm\nWärmedämmung XPS 160 mm\nBauzeitabdichtung - mm\nBodenplatte Beton 200 mm\nMagerbeton 50 mm\n\nBeton-Sockel\nSichtbeton 250 mm\nBauzeitabdichtung - mm\nDämmung XPS 240 mm\nStahlwinkel örtlich\nOSB Platte 15 mm\nDampfbremse - mm\nInstallationsebene ausgedämmt 60 mm\n3-SP 19 mm\n\n+0.00\n\n-0.60\n\n+0.06\n\n+3.275\n\n+4.025\n\n+4.275\n\n+7.645\n\n2.\n34\n\n5\n1.7\n\n4\n1.9\n\n25\n1.6\n\n3\n\n2.\n94\n\n5\n1.6\n\n4\n2.\n\n02\n5\n\n8.\n24\n\n5\n\n+0.00\n\n-0.60\n\n+3.255\n\n+3.99\n\n+7.645\n\n+4.275\n\n9.\n00\n\n9.\n00\n\n9.\n00\n\n9.\n00\n\nDeckenaufbau\nBodenbelag (Lino + Kleber) 20 mm\nUnterlagsboden 100 mm\nTrittschalldämmung 40 mm\nSplittschüttung 80 mm\nBauzeitabdichtung - mm\n3-SP 80 mm\nRippe Gl24h 140x400 400 mm\nUnterkonstruktion zwischen Rippen 30 mm\nHolzwolle 25 mm\n\nBodenaufbau Terrasse\nZementplatten 40 mm\nSplit 40 mm\nAbdichtung 2-lagig 10 mm\nGefälledämmung var. 120 mm\nBauzeitabichtung - mm\n3-SP 80 mm\nRippe Gl24h 140x400 440 mm\nDämmung zwischen Rippen 240 mm\nGipsfaserplatte 15 mm\nDampfbremse - mm\n3-SP 19 mm\nUnterkonstruktion zwischen Rippen 30 mm\nHolzwolle 25 mm\n\n59\n5\n\n2.\n43\n\n5\n52\n\n8\n24\n\n70\n1.7\n\n2\n52\n\n8\n\n3.\n50\n\n37\n5\n\n2.\n87\n\n5\n\n32 44\n\n32 585\n\n32 7.38 32 2.68 32 7.38 32\n\n7.70 3.00 7.70\n\n19.60\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselMaterialisierung\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nDachmaterial\nFlachdach mit Extensivbegrünung.\nMöglichkeit zur Ausstattung mit PV-Anlage vorsehen.\nDie Statik des Daches ist auf die Aufstockung mit einem\nweiteren Geschoss ausgelegt.\n\nWände\nAussenwände: Holzständerbauweise\nSockel: Beton mit innenliegender Dämmung\nInnenwände: Holzständerbauweise bzw. Trockenbau\n\nDurch das statische System sind weder\ndie Innen-, noch die Aussenwände tragend.\n\nFenster\nInnen: Holz\nAussen: Aluminium\n\nFassade\nDurchlaufende Fensterbänder als zeitgemässe\nÜbersetzung des Schulhauses.\nFassade und Bries Soleils in naturbelassenem Holz.\n\nDie Fensterbänder sorgen für eine grosszügige natürliche\nBelichtung der Räume. Bries Soleils verringern dabei massgeblich\nden Wärmeeintrag ins Gebäude.\nÜber die Oberlichter der Fenster kann eine Querlüftung hergestellt\nwerden, die ebenso als Nachtauskühlung dient. Auf den Einbau einer\nLüftung und Kühlung kann dadurch verzichtet werden.\n\nDie Massnahmen dienen dem Ziel einer wartungs- und\nunterhaltsarmen Low-Tech-Architektur aus nachhaltigen Bausto en.\n\nBauphysik\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselAnsicht Nord + Ost\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nAnsicht Nord\n\nAnsicht Ost\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselAnsicht Süd + West\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nAnsicht Süd\n\nAnsicht West\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselPerspektive Aussen\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselPerspektive Innen\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselTragwerks-Konzept\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nVx\nxx\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nT.Moosmann 1:100\n\nBauteil:\n\nPositionsplan und Positionsliste\n\n-\nRev.\n\nRev.\n\n23.06.2023\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\n230090\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\n1055\n\n594 x 420 mm\n\nPositionsplan Erdgeschoss Kindergarten\n\nPlan\n\nSxxx SxxxSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nT 320/520mm\n\nTxxx\n\nVx\nxx\n\nTx\nxx\n\nLegende:\nTxxx\n\nSxxx\n\nAxxx\n\nStütze\n\nAussteifung, Stabilisierung Einzelstab\n\nDecke / Dach (geneigt)\n\nvertikal tragende Wand\n\nhorizontal  aussteifende Wand\n\nvertikal tragende und aussteifende Wand\n\nVxxx\n\nHxxx\n\nWxxx\n\nBetonwand / -decke Auschnitt / Öffnung\n\nvertikal wirkendes AuflagerMxxx\n\nLxxx\n\nUnterzug / Überzug\nTräger / Wechsel\n\nMxxx\n\nLxxx Abfangung Linienlast von oben\n\nAbfangung Punktlast von oben\nScheibenbildung\nDecke / Dach (geneigt)\n\nWände:\n\nAuflager Massivbau:\n\nhorizontal wirkendes Auflager\n\nvertikal und horizontal wirkendes Auflager\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nDxxx\n\nDxxx\n\nlie\nge\n\nnd\ne B\n\nret\ntsc\n\nhic\nhth\n\nolz\nde\n\nck\ne\n\nTx\nxx\n\nSxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nAxxx\n\nAxxxAxxx\n\nAxxx Axxx\n\nAxxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nT 320/520mm\n\nRippendecke\n\nRippendecke\nRippendecke Rippendecke\n\nRippendecke Rippendecke Rippendecke\n\nliegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\n1:100\n\nBauteil:\n\nPositionsplan und Positionsliste\n\n-\nRev.\n\nRev.\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\n230090\nPlan Nr.\n\nFITA\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\n1056\n\n594 x 420 mm\n\nPositionsplan Obergeschoss FITA\n\n02.05.2023, tmo\n\nLegende:\nTxxx\n\nSxxx\n\nAxxx\n\nStütze\n\nAussteifung, Stabilisierung Einzelstab\n\nDecke / Dach (geneigt)\n\nvertikal tragende Wand\n\nhorizontal  aussteifende Wand\n\nvertikal tragende und aussteifende Wand\n\nVxxx\n\nHxxx\n\nWxxx\n\nBetonwand / -decke Auschnitt / Öffnung\n\nvertikal wirkendes AuflagerMxxx\n\nLxxx\n\nUnterzug / Überzug\nTräger / Wechsel\n\nMxxx\n\nLxxx Abfangung Linienlast von oben\n\nAbfangung Punktlast von oben\nScheibenbildung\nDecke / Dach (geneigt)\n\nWände:\n\nAuflager Massivbau:\n\nhorizontal wirkendes Auflager\n\nvertikal und horizontal wirkendes Auflager\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nDxxx\n\nDxxx\n\nPlan\n\n2\n\n2\n\n2\n\n2\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5 \nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nKü\n\nBassin\n\nSpielsteg\nBF:109.0  m 2\n\nGS\n\nFITA\n\nAu\nsg\n\nab\ne\n\nVx\nxx\n\nSxxx SxxxSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nTxxx\n\nTxxx\n\nTxxx\n\nVx\nxx\n\nTx\nxx\n\nTx\nxx Dxxx\n\nSxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nDxxx Dxxx\n\nDxxx\n\nDxxxDxxx\n\nDxxx\n\nDxxx Dxxx Dxxx Dxxx\n\n23.06.2023\n\nT.Moosmann\n\nAxxxAxxx\n\nAxxx Axxx\n\nAxxx\n\nAxxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nlie\nge\n\nnd\ne B\n\nret\ntsc\n\nhic\nhth\n\nolz\nde\n\nck\ne\n\nRippendecke\n\nRippendecke Rippendecke Rippendecke\n\nRippendecke\n\nliegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke\n\nRippendecke\n\nRippendeckeRippendeckeRippendeckeRippendecke\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\n320\n\n48\n0\n\n80\n14\n\n0\n50\n\n4020\n80\n\n2020\n80\n\n10\n18\n\n12\n0\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nT. Moosmann 1:10\n\nBauteil:\n\nKnoten-\n\n05.05.2023\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10 CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nRev.: XY, dd.mm.2023\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\8 Konstruktion\\230090_Aufbauten und Details.2d\n\n1508\n\n210 x 297 mm\n\nKnoten: Stütze, Unterzug, Rippen\n\nBSH liegend 120 \n\nGL24h Rippe mit Bassin\n\nGL24h Stütze\n\nGL24h StützeKorridor Loggia\n\nInstallationen\n\nStützen, Unterzug, Rippen\n\nWR-T-9x400\n\nWR-T-9x400\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nVx\nxx\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nT.Moosmann 1:100\n\nBauteil:\n\nPositionsplan und Positionsliste\n\n-\nRev.\n\nRev.\n\n23.06.2023\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\n230090\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\n1055\n\n594 x 420 mm\n\nPositionsplan Erdgeschoss Kindergarten\n\nPlan\n\nSxxx SxxxSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nT 320/520mm\n\nTxxx\n\nVx\nxx\n\nTx\nxx\n\nLegende:\nTxxx\n\nSxxx\n\nAxxx\n\nStütze\n\nAussteifung, Stabilisierung Einzelstab\n\nDecke / Dach (geneigt)\n\nvertikal tragende Wand\n\nhorizontal  aussteifende Wand\n\nvertikal tragende und aussteifende Wand\n\nVxxx\n\nHxxx\n\nWxxx\n\nBetonwand / -decke Auschnitt / Öffnung\n\nvertikal wirkendes AuflagerMxxx\n\nLxxx\n\nUnterzug / Überzug\nTräger / Wechsel\n\nMxxx\n\nLxxx Abfangung Linienlast von oben\n\nAbfangung Punktlast von oben\nScheibenbildung\nDecke / Dach (geneigt)\n\nWände:\n\nAuflager Massivbau:\n\nhorizontal wirkendes Auflager\n\nvertikal und horizontal wirkendes Auflager\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nDxxx\n\nDxxx\n\nlie\nge\n\nnd\ne B\n\nret\ntsc\n\nhic\nhth\n\nolz\nde\n\nck\ne\n\nTx\nxx\n\nSxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nAxxx\n\nAxxxAxxx\n\nAxxx Axxx\n\nAxxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nT 320/520mm\n\nRippendecke\n\nRippendecke\nRippendecke Rippendecke\n\nRippendecke Rippendecke Rippendecke\n\nliegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nTragwerk EG\n\nTragwerk OG\n\nKnotenpunkt\nStütze - Unterzug - Rippen\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselFundation + Kostenschätzung Massivbau\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nVx\nxx\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nT.Moosmann 1:100\n\nBauteil:\n\nPositionsplan und Positionsliste\n\n-\nRev.\n\nRev.\n\n23.06.2023\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\n230090\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\n1055\n\n594 x 420 mm\n\nPositionsplan Erdgeschoss Kindergarten\n\nPlan\n\nSxxx SxxxSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxxSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx\n\nSxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nT 320/520mm\n\nTxxx\n\nVx\nxx\n\nTx\nxx\n\nLegende:\nTxxx\n\nSxxx\n\nAxxx\n\nStütze\n\nAussteifung, Stabilisierung Einzelstab\n\nDecke / Dach (geneigt)\n\nvertikal tragende Wand\n\nhorizontal  aussteifende Wand\n\nvertikal tragende und aussteifende Wand\n\nVxxx\n\nHxxx\n\nWxxx\n\nBetonwand / -decke Auschnitt / Öffnung\n\nvertikal wirkendes AuflagerMxxx\n\nLxxx\n\nUnterzug / Überzug\nTräger / Wechsel\n\nMxxx\n\nLxxx Abfangung Linienlast von oben\n\nAbfangung Punktlast von oben\nScheibenbildung\nDecke / Dach (geneigt)\n\nWände:\n\nAuflager Massivbau:\n\nhorizontal wirkendes Auflager\n\nvertikal und horizontal wirkendes Auflager\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nMxxx\n\nDxxx\n\nDxxx\n\nlie\nge\n\nnd\ne B\n\nret\ntsc\n\nhic\nhth\n\nolz\nde\n\nck\ne\n\nTx\nxx\n\nSxxx Sxxx\n\nTxxx\n\nAxxx\n\nAxxxAxxx\n\nAxxx Axxx\n\nAxxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nHx\nxx\n\nT 320/520mm\n\nRippendecke\n\nRippendecke\nRippendecke Rippendecke\n\nRippendecke Rippendecke Rippendecke\n\nliegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke liegende Brettschichtholzdecke\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nwww.timbatec.ch\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nKostenschätzung BKP 211 Massivbau, BKP 171 Pfähle\n\nZwischentotal\n\nMwSt  7.7 %\n\nTotal inkl. MwSt\n\nBei der vorliegenden Baukostenzusammenstellung handelt es sich um \n\neine Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von +/- 15% (gemäss SIA 102/103)\n\nBern, 10.07.2023\n\nS. Bonifacio\n\n431’200.00\n\n33’200.00\n\n464’400.00\n\nStand Vorprojekt, 10. Juli 2023\n\nTotal exkl. MwSt 431’200.00\n\nTimbatec AG, Bern\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln 10.07.2023 / SB\n\nKostenschätzung (+/- 15%) Massivbau Tragkonstruktionen, Spezialtiefbau\n\nGrundlagen:\n\n_Plangrundlagen Architekt \n\n_Einheitspreise auf Basis aktueller Marktpreise (Anfang 2023), sowie Erfahrungswerten von Timbatec AG.\n\n_ Alle Kosten CHF; exkl. MWST, Baunebenkosten, Honorare, Regie, Unvorhergesehenes\n\n_ BAUGRUNDVORBERICHT, Holinger 21.06.2023\n\nAusmass Schalung\n\nGeschoss BKP Länge Höhe/Breite Fläche Preis\n\nAnz. m m m\n2\n\nBodenplatte \n\nBP 211.5_1 Bodenplatte UG, 30cm,  WD 636.00 95’877.00\n\nBP 211.5_1 Fundamentvertiefungen 42’900.00\n\nBP 211.5_1 Magerbeton 10 cm 636.00 31’005.00\n\nBP 211.5_1 Wasserdichtigkeit DK1 gelbe Wanne 636.00 38’160.00\n\nBP 211.5_1 Bodenplatte Lift, 30 cm, WD 6.00 1’017.00\n\nBP 211.5_1 Streifenfundament Frostriegel 50 x 80 cm 1.00 30.80 0.80 49.28 8’686.00\n\nBP 171.1 Baustelleinstallation Micropfähle und Baupiste 1.00 14’000.00\n\nBP 171.1 Micropfähle l=9m 62.00 128’340.00\n\nErdgeschoss - Dachgeschoss\n\nEG/OG 211.5_8 Decke Liftschacht 20 cm Typ 2 1.00 6.00 876.00\n\nEG/OG 211.5_6 Wände 25 cm  Typ 2, doppelhäuptig 1.00 70.80 1.00 141.60 12’292.00\n\nEG/OG 211.5_6 Wasserdichtigkeit DK1 gelbe Wanne 70.80 4’248.00\n\nEG/OG 211.5_7 Wände innen Liftschacht  20 cm Typ 2, doppelhäuptig 1.00 9.20 6.00 110.40 8’970.00\n\nEG/OG 212.2_5 Treppenläufe vorfabriziert (EG zu OG) 2.00 3.50 2.50 4’200.00\n\nEG/OG 212.2_6 Treppenpodeste vorfabriziert 1.00 1.30 2.50 1’400.00\n\nTotal, exkl. MwSt. und Installationsanteil in CHF 391’971.00\n\nTimbatec AG, Bern\n\nGeschoss BKP Länge Höhe/Breite Fläche Preis\n\nAnz. m m m\n2\n\nAnmerkungen:\n- Sämtliche Einheitspreise sind Bruttopreise exkl. MwSt. 211.5_1 217’645.00\n\n211.5_2 0.00\n\n211.5_3 0.00\n\nLeistungen, welche nicht im KV enthalten sind: 211.5_4 0.00\n\n- Abbrüche und Demontagen. 211.5_5 0.00\n\n- Aushub 211.5_6 16’540.00\n\n- Wasserhaltung/Ableitungsgebühren der Wasserhaltung 211.5_7 8’970.00\n\n- Werkleitung 211.5_8 876.00\n\n- Kanalisation 212.2_1 0.00\n\n- Wärmedämmung Aussenwände 212.2_2 0.00\n\n- Mauerwerk 212.2_3 0.00\n\n- Vorfabrizierte Sichtbetonbauteile 212.2_4 0.00\n\n- Gerüste 212.2_5 4’200.00\n\n- Fassade 212.2_6 1’400.00\n\n- Bodenaufbauten ab Betonrohdecke bauseitig 171.1 142’340.00\n\n- Bodenbeläge/Hartbetonüberzug in Tiefgaragen\n\n- Umgebungsarbeiten 391’971.00\n\n- Honorar Bauingenieur\n\n- Nebenkosten 431’200.00\n\n- Teuerung 431’200.00\n- Unterfangung des bestehenden Gebäudes\n\n- Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes\n\n- Unvorhergesehenes\n\nSubtotal\n\nTOTAL, exkl. MwSt. in CHF\n\nTotal, inkl. Installationsanteil 10%\n\nUG Treppenpodest\n\nEG/OG Stützen innen\n\nEG/OG Treppenläufe\n\nEG/OG Treppenpodest\n\nFundation\n\nBP\n\nDämmung unter BP\n\nUG Wände aussen \n\nUG Stützen \n\nUG Treppenläufe\n\nUG Wände innen \n\nUG Decke \n\nEG/OG Wände aussen \n\nEG/OG Wände innen \n\nEG/OG Decke \n\nTimbatec AG, Bern\n\nFundationsplan\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselKostenschätzung Holzbau\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\nKostenschätzung KIGA/FITA\n\nZusammenfassung\n\nBern, 29.06.2023Ort, Datum:\nAuftrag:\nBetreff:\nBearbeiter: Moosmann Tina Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\n11 Projektdefinition, Zustandsaufnahme 21 Vorstudien 30 Projektierung 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt\n\nKostenschätzung KIGA/FITA\nSchulh. Aegelmatt,23009\n\n214 978’640.75Montagebau in Holz CHF100%\n100 79’500.00 100 Baustellenienrichtung CHF8.1%\n200 272’302.85 200 Aussenwand (Plan Nr. 1101) CHF27.8%\n200 28’258.00 200 Aussenwand vertikaler Fluchtweg (Plan CHF2.9%\n300 13’280.00 300 Innenwand vertikaler Fluchtweg (Plan CHF1.4%\n400 42’179.90 400 Geschossdecke bei Loggia (Plan Nr. CHF4.3%\n400 53’535.00 400 Geschossdecke Korridor (Plan Nr. CHF5.5%\n400 341’650.00 400 Geschossdecke/Dach (Plan Nr. 1051) CHF34.9%\n500 4’060.00 500 Dachrand CHF0.4%\n700 96’465.00 700 Stützen und Streben CHF9.9%\n800 47’410.00 800 Träger CHF4.8%\n\n1’053’996.30\n\n75’355.34\n\nTOTAL inkl. MWSt\n\n7.7%  MWSt. CHF\n\nCHF\n\n978’640.75\n\nAlle Angaben in CHF  (Genauigkeit +/- 15%)\n\nCHF\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel +41 58 255 15 30\nbern@timbatec.ch • www.timbatec.ch\n\nCHE-112.916.780 MWST\n\nZertifiziert nach ISO 9001:2015\n\n Seite 1 / 5\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\nKostenschätzung KIGA/FITA\n\nBezeichnung Einh. Preis BetragMenge\n\nMontagebau in Holz 978’640.75\n 100 Baustellenienrichtung\n\nWerkplanung 49’500.00\nKranarbeiten 12’000.00\nTransport und Logsitik 12’000.00\nTemporärer Wetterschutz 6’000.00\n\n79’500.00 100 Baustellenienrichtung TOTAL\n\n 200 Aussenwand (Plan Nr. 1101)\nUV-Schutz der Dreischichtplatte m2 11’240.00562 20.00\nDreischichtplatte Fi/Ta B/C 19mm m2 21’075.00562 37.50\nRost mit Federbügel m2 16’157.50562 28.75\nMineralfaserdämm. 60mm m2 9’835.00562 17.50\nOSB/3 15mm m2 15’455.00562 27.50\nStänder BSH 80/240 @625mm m2 32’315.00562 57.50\nMineralfaserdämm. 240mm m2 23’885.00562 42.50\nGipsfaserplatte 15mm m2 23’885.00562 42.50\nWindpapier m2 7’390.30562 13.15\nHinterlüftung m2 10’902.80562 19.40\nKonterlattung m2 10’902.80562 19.40\nHolzschalung vertikal Fi/Ta m2 67’440.00562 120.00\nOberflächenbehandlung Schalung m2 16’860.00562 30.00\nVerbindungsmittel / Spurschwellen m1 3’733.75103 36.25\nInsektenschutzgitter m1 1’225.70103 11.90\n\n272’302.85 200 Aussenwand (Plan Nr. 1101) TOTAL\n\n 200 Aussenwand vertikaler Fluchtweg (Plan Nr. 1102)\nMineralfaserdämm. 60mm m2 1’155.0066 17.50\nFermacell 18mm K30-RF1 m2 3’382.5066 51.25\nStänder BSH 80/240 @625mm m2 3’795.0066 57.50\nMineralfaserdämm. 240mm m2 2’805.0066 42.50\nFermacell 18mm K30-RF1 m2 3’382.5066 51.25\nWindpapier (inkl. verkleben) m2 867.9066 13.15\nHinterlüftung m2 1’280.4066 19.40\nKonterlattung m2 1’280.4066 19.40\nHolzschalung vertikal Fi/Ta m2 7’920.0066 120.00\nOberflächenbehandlung Schalung m2 1’980.0066 30.00\nVerbindungsmittel / Spurschwellen m1 308.158.5 36.25\nInsektenschutzgitter m1 101.158.5 11.90\n\n230090-125_Schulh. Aegelmatt, Pratteln (Genauigkeit +/- 15%) / 29.06.2023  Seite 2 / 5\n\nBezeichnung Einh. Preis BetragMenge\n\n28’258.00 200 Aussenwand vertikaler Fluchtweg (Plan Nr. 1102) TOTAL\n\n 300 Innenwand vertikaler Fluchtweg (Plan Nr. 1151)\nFermacell 18mm K30-RF1 m2 3’895.0076 51.25\nStänder 80/120 @625mm m2 3’420.0076 45.00\nMineralfaserdämm. 120mm m2 1’615.0076 21.25\nFermacell 18mm K30-RF1 m2 3’895.0076 51.25\nVerbindungsmittel / Spurschwellen m1 455.0014 32.50\n\n13’280.00 300 Innenwand vertikaler Fluchtweg (Plan Nr. 1151) TOTAL\n\n 400 Geschossdecke bei Loggia (Plan Nr. 1052)\nBauzeitabdichtung m2 1’235.0076 16.25\nDreischichtplatte 80mm m2 7’600.0076 100.00\nUV-Schutz der Dreischichtplatte m2 1’520.0076 20.00\nRippe  GL24 140/480 @580 m3 14’962.509 1’662.50\nUV-Schutz der Rippe m2 3’000.00150 20.00\nMineralfaserdämm. 240mm m2 3’420.0076 45.00\nRostlatten m2 2’888.0076 38.00\nGipsfaserplatte 15mm m2 3’705.0076 48.75\nDampfbremse inkl. Verkleben m2 999.4076 13.15\nDreischichtplatte 19mm m2 2’850.0076 37.50\n\n42’179.90 400 Geschossdecke bei Loggia (Plan Nr. 1052) TOTAL\n\n 400 Geschossdecke Korridor (Plan Nr. 1054)\nOSB/3 15mm m2 5’665.00206 27.50\nBSH liegend GL24h 120mm m3 43’750.0025 1’750.00\nUV-Schutz der BSH-Decke m2 4’120.00206 20.00\n\n53’535.00 400 Geschossdecke Korridor (Plan Nr. 1054) TOTAL\n\n 400 Geschossdecke/Dach (Plan Nr. 1051)\nBauzeitabdichtung m2 16’900.001040 16.25\nDreischichtplatte 80mm m2 104’000.001040 100.00\nUV-Schutz der Dreischichtplatte m2 20’800.001040 20.00\nRippe  GL24 140/400 @580 m3 166’250.00100 1’662.50\nUV-Schutz der Rippe m2 33’700.001685 20.00\n\n341’650.00 400 Geschossdecke/Dach (Plan Nr. 1051) TOTAL\n\n 500 Dachrand\nDachrand m1 4’060.00112 36.25\n\n4’060.00 500 Dachrand TOTAL\n\n 700 Stützen und Streben\nStützen m3 24’937.5015 1’662.50\nUV-Schutz der Stützen m2 4’600.00230 20.00\nStützen - Zuschlag für Blockverleimung m3 2’531.2515 168.75\nVerbindungsmittel / Querdruckversterkungen pl 5’800.001 5’800.00\nZugstangen - horiz. Aussteifung m1 3’396.2595 35.75\n\n230090-125_Schulh. Aegelmatt, Pratteln (Genauigkeit +/- 15%) / 29.06.2023  Seite 3 / 5\n\nBezeichnung Einh. Preis BetragMenge\nStahlanschlüsse Zugstangen kg 55’200.004800 11.50\n\n96’465.00 700 Stützen und Streben TOTAL\n\n 800 Träger\nUnterzüge m3 38’080.0022.4 1’700.00\nUV Schutz der Unterzüge m2 3’480.00174 20.00\nVerbindungsschrauben Rippe an Unterzug stk 3’375.00450 7.50\nVerbinung BSH liegend an Unterzug stk 2’475.00330 7.50\n\n47’410.00 800 Träger TOTAL\n\n1’053’996.30TOTAL inkl. 7.7% MWSt.\n\n978’640.75\n75’355.347.7% MWSt.\n\nAlle Angaben in CHF  (Genauigkeit +/- 15%)\n\n230090-125_Schulh. Aegelmatt, Pratteln (Genauigkeit +/- 15%) / 29.06.2023  Seite 4 / 5\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselBauphysik Beschrieb\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\n \n\n \n\n11.07.2023  5/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\n1 Einleitung \n\nDie Projektbasis Bauphysik ist die fachbezogene Beschreibung der bauwerksspezifischen Umsetzung der \n\nNutzungsvereinbarung. In ihr werden die wesentlichen Punkte der Planungsphase exakt festgehalten und \n\ndokumentiert. \n\n1.1 Grundlagen \n\n1.1.1 Pläne \n\n• Architekturpläne M 1:100 Stand 16.06.2023 \n\n• Detail- und Bauteilkatalog M 1:10 Stand 06.07.2023 \n\n1.1.2 Normen \n\n• SIA 180:2014  Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden \n\n• SIA 181:2020  Schallschutz im Hochbau \n\n• SIA 380/1:2016  Heizwärmebedarf \n\n• SIA 181:2006  Schallschutz im Hochbau \n\n \n\n• DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die \n\nPlanung \n\n1.1.3 Verordnungen \n\n• SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 (Stand 01.07.2021) \n\n• Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz (Stand November 2021) \n\n2 Thermische Behaglichkeit \n\n• Anforderungen gemäss SIA 180:2014. 3.6.1. Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass \n\no die Nachweise für winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz erfüllt sind. \n\no keine Zugluft infolge Kaltluftabfall auftritt, insbesondere bei hohen Glasflächen. \n\n• Die Einhaltung der zulässigen empfundenen Temperaturen wird durch die Fachplanenden von Heizungs- \n\nund Klimaanlagen sichergestellt. \n\n2.1 Zugluft infolge Kaltluftabfall \n\n• Das Gebäude weist keine hohen Glasflächen (in Eckräumen) oder sehr hohe Bauteile auf. \n\n3 Lüftungskonzept und Luftdichtheit der Gebäudehülle \n\n• Lüftungskonzept: Kombination aus natürlicher Lüftung, manuell gesteuert, und einfacher Abluftanlage \n\n• Anforderungen Luftdichtheit gemäss SIA 180:2014, 3.6.1. Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, \n\ndass die Luftdichtheit der Hüllfläche gegeben ist. Dabei gilt Grenzwert für natürliche Lüftung; \n\nNeubauten: qa50,li ≤ 2.4 m3/(h∙m2). \n\n• Anforderungen Luftdichtheit Fenster und Türen gemäss SIA 331.301. \n\n• Die Anforderungen an die Luftdichtheit gelten sowohl für die Gebäudehülle wie auch für Trennbauteile \n\nzwischen Nutzungseinheiten. \n\n4 Wärmeschutz im Winter \n\n4.1 Mindestwärmeschutz \n\n• Anforderungen gemäss SIA 180:2014, 4.1. \n\n• Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass \n\no die Wärmedämmung ausrechend ist, um eine Einschränkung der Behaglichkeit sowie \n\nKondensationsrisiken und Schimmelpilzbefall zu verhindern. \n\no alle beheizten Räume innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und Wärmebrücken \n\nkeine Schäden zur Folge haben. \n\n \n\n \n\n11.07.2023  6/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\no die maximal zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile gemäss SIA 180:2014, \n\n4.1.2.1, Tabelle 7 eingehalten sind. \n\n• Unbeheizte Räume ausserhalb des Dämmperimeters \n\no Ausserhalb des Dämmperimeters gibt es keine unbeheizten Räume. \n\n4.2 Energetischer Wärmeschutz \n\n• Energienachweis \n\no Der Energienachweis wird nach den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich \n\n(MuKEn) der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) erstellt. Dabei kommen die \n\nMuKEn 2008 zur Anwendung. \n\no Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass die Grenzwerte für Neubauten eingehalten \n\nsind. \n\no Die ausreichende Wärmedämmung des Gebäudes wird mittels eines Systemnachweises \n\ngemäss SIA 380/1:2009 (Formular EN-2b) ausgewiesen. \n\no Für den Nachweis werden Zuarbeiten seitens externer Fachplaner benötigt (z.B. EN-Formulare \n\ndes Energienachweises für die Heizungs- und Warmwasseranlagen oder die \n\nLüftungstechnischen Anlagen). \n\n• Zertifizierung \n\no Es ist keine Zertifizierung des Gebäudes vorgesehen. \n\n4.3 Vordimensionierung Bauteile \n\nSämtliche Bauteile werden im Vorprojekt bezüglich Wärmedämmung so vordimensioniert, dass sie die \n\nEinzelanforderung an die Grenzwerte für flächenbezogene Wärmedurchgangskoeffizienten gemäss SIA \n\n380/1:2016 einhalten. Diese sind gleichwertig mit den Anforderungen der MuKEn 2014. Im Allgemeinen können \n\nso auch die Systemanforderungen erfüllt werden. D.h. der Systemnachweis, der im Rahmen des Bauprojekts \n\ngeführt werden wird, sollte ohne grössere Abänderungen erbracht werden können. \n\nDie vorgeschlagenen Bauteilaufbauten werden im Rahmen des Vorprojekts Holzbau direkt in den Bauteilkatalog \n\nHolzbau einfliessen. Die vorgeschlagenen Dämmstärken für die Bauteilaufbauten Massivbau werden unter 10.2 \n\naufgeführt. \n\n  \n \n\n \n\n11.07.2023  7/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\n5 Wärmeschutz im Sommer \n\n• Anforderungen gemäss SIA 180:2014, 5.1 Das Gebäude wird so projektiert und ausgeführt, dass die \n\nBehaglichkeitskriterien bei bestimmungsgemässer Bedienung der beweglichen \n\nSonnenschutzeinrichtungen und bei bedarfsgerechter natürlicher Lüftung ohne aktive Kühlung während \n\nden Sommermonaten erfüllt sind. Dies gilt auch für Gebäude mit aktiver Kühlung. \n\n• Das Lüftungskonzept (Sommerstrategie zur Auskühlung des Gebäudes) basiert auf Fensterquerlüftung \n\nam Tag und in der Nacht. Dies geschieht durch den Einbau von Fensterflügeln im oberen Bereich der \n\nFenster und auf zwei Seiten des Gebäudes. Die grossen Räume ohne Trennwände ermöglichen eine \n\nQuerlüftung. \n\nEmpfehlung: Bei einer Nachtauskühlung durch die Fenster sollten Massnahmen zur Einbruchsicherheit \n\nund zum Witterungsschutz vorgesehen werden. \n\n \n\n \n \n\n• Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz (SOWS) erfolgt gemäss Minergie-tool der Konferenz \n\nKantonaler Energiefachstellen (EnFK) «Minergie Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz – Variante 2»; \n\nReferenzjahr 2010. \n\n5.1 Nachweis Wärmeschutz im Sommer \n\nDie massgebenden Räume wurden untersucht: Gruppenräume 24.5 m2 Erdgeschoss und Fita Lounge/Spielen \n\nObergeschoss 33.0 m2 mit Eckfenster zu Dachgarten. Das Klimadaten Szenario 2010 wurde angewendet \n\n(Standard SIA 180). \n\nDer Nachweis für die baulichen Grundanforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes kann erbracht werden. \n\n \n\nHingegen, die baulichen Grundanforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes sind beim \n\nGruppenräume 24.5 m2 Erdgeschoss nicht erfüllt. \n\n \n\nDie externen Lasten (Solare Einträge) sind um 35% zu hoch. Im weiteren Projektverlauf sind die Gruppenräume \n\nzu optimieren, um die Anforderungen zu erfüllen und eine Überhitzung des Raumes in den Sommermonaten zu \n\nvermeiden. Wir empfehlen dringend, die Fensterfläche zu verkleinern, z.B. durch den Einbau einer Brüstung \n\nund die Reduzierung der Fensterhöhe auf ca. 2.2 m. \n\n \n\nDie massgebenden Räume wurden mit den folgenden Randbedingungen überprüft. Diese sind bei der Planung \n\nzu berücksichtigen.: \n\n• sämtliche Fenster müssen eine hochwertige aussenliegende Sonnenschutzvorrichtung aufweisen. \n\nDabei muss der Gesamtenergiedurchlassgrad von Verglasung und aussenliegender \n\nSonnenschutzvorrichtung gtot ≤ 0.05 einhalten werden.  \n\nMit dem Sonnenschutzsystem «Stoffmarkisen» ist der geforderte Gesamtenergiedurchlassgrad \n\nerreichbar, wobei die Farbwahl der Markisen stark eingeschränkt ist. Ein leistungsfähiger \n\nSonnenschutz, wie z.B. Rafflamellen, leistet einen massgeblich besseren Schutz vor Hitze im Sommer \n\nals Stoffmarkisen und ist deshalb zu empfehlen. \n\n \n\n \n\n11.07.2023  6/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\no die maximal zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile gemäss SIA 180:2014, \n\n4.1.2.1, Tabelle 7 eingehalten sind. \n\n• Unbeheizte Räume ausserhalb des Dämmperimeters \n\no Ausserhalb des Dämmperimeters gibt es keine unbeheizten Räume. \n\n4.2 Energetischer Wärmeschutz \n\n• Energienachweis \n\no Der Energienachweis wird nach den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich \n\n(MuKEn) der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) erstellt. Dabei kommen die \n\nMuKEn 2008 zur Anwendung. \n\no Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass die Grenzwerte für Neubauten eingehalten \n\nsind. \n\no Die ausreichende Wärmedämmung des Gebäudes wird mittels eines Systemnachweises \n\ngemäss SIA 380/1:2009 (Formular EN-2b) ausgewiesen. \n\no Für den Nachweis werden Zuarbeiten seitens externer Fachplaner benötigt (z.B. EN-Formulare \n\ndes Energienachweises für die Heizungs- und Warmwasseranlagen oder die \n\nLüftungstechnischen Anlagen). \n\n• Zertifizierung \n\no Es ist keine Zertifizierung des Gebäudes vorgesehen. \n\n4.3 Vordimensionierung Bauteile \n\nSämtliche Bauteile werden im Vorprojekt bezüglich Wärmedämmung so vordimensioniert, dass sie die \n\nEinzelanforderung an die Grenzwerte für flächenbezogene Wärmedurchgangskoeffizienten gemäss SIA \n\n380/1:2016 einhalten. Diese sind gleichwertig mit den Anforderungen der MuKEn 2014. Im Allgemeinen können \n\nso auch die Systemanforderungen erfüllt werden. D.h. der Systemnachweis, der im Rahmen des Bauprojekts \n\ngeführt werden wird, sollte ohne grössere Abänderungen erbracht werden können. \n\nDie vorgeschlagenen Bauteilaufbauten werden im Rahmen des Vorprojekts Holzbau direkt in den Bauteilkatalog \n\nHolzbau einfliessen. Die vorgeschlagenen Dämmstärken für die Bauteilaufbauten Massivbau werden unter 10.2 \n\naufgeführt. \n\n  \n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselBauphysik Beschrieb\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\n \n\n \n\n11.07.2023  7/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\n5 Wärmeschutz im Sommer \n\n• Anforderungen gemäss SIA 180:2014, 5.1 Das Gebäude wird so projektiert und ausgeführt, dass die \n\nBehaglichkeitskriterien bei bestimmungsgemässer Bedienung der beweglichen \n\nSonnenschutzeinrichtungen und bei bedarfsgerechter natürlicher Lüftung ohne aktive Kühlung während \n\nden Sommermonaten erfüllt sind. Dies gilt auch für Gebäude mit aktiver Kühlung. \n\n• Das Lüftungskonzept (Sommerstrategie zur Auskühlung des Gebäudes) basiert auf Fensterquerlüftung \n\nam Tag und in der Nacht. Dies geschieht durch den Einbau von Fensterflügeln im oberen Bereich der \n\nFenster und auf zwei Seiten des Gebäudes. Die grossen Räume ohne Trennwände ermöglichen eine \n\nQuerlüftung. \n\nEmpfehlung: Bei einer Nachtauskühlung durch die Fenster sollten Massnahmen zur Einbruchsicherheit \n\nund zum Witterungsschutz vorgesehen werden. \n\n \n\n \n \n\n• Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz (SOWS) erfolgt gemäss Minergie-tool der Konferenz \n\nKantonaler Energiefachstellen (EnFK) «Minergie Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz – Variante 2»; \n\nReferenzjahr 2010. \n\n5.1 Nachweis Wärmeschutz im Sommer \n\nDie massgebenden Räume wurden untersucht: Gruppenräume 24.5 m2 Erdgeschoss und Fita Lounge/Spielen \n\nObergeschoss 33.0 m2 mit Eckfenster zu Dachgarten. Das Klimadaten Szenario 2010 wurde angewendet \n\n(Standard SIA 180). \n\nDer Nachweis für die baulichen Grundanforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes kann erbracht werden. \n\n \n\nHingegen, die baulichen Grundanforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes sind beim \n\nGruppenräume 24.5 m2 Erdgeschoss nicht erfüllt. \n\n \n\nDie externen Lasten (Solare Einträge) sind um 35% zu hoch. Im weiteren Projektverlauf sind die Gruppenräume \n\nzu optimieren, um die Anforderungen zu erfüllen und eine Überhitzung des Raumes in den Sommermonaten zu \n\nvermeiden. Wir empfehlen dringend, die Fensterfläche zu verkleinern, z.B. durch den Einbau einer Brüstung \n\nund die Reduzierung der Fensterhöhe auf ca. 2.2 m. \n\n \n\nDie massgebenden Räume wurden mit den folgenden Randbedingungen überprüft. Diese sind bei der Planung \n\nzu berücksichtigen.: \n\n• sämtliche Fenster müssen eine hochwertige aussenliegende Sonnenschutzvorrichtung aufweisen. \n\nDabei muss der Gesamtenergiedurchlassgrad von Verglasung und aussenliegender \n\nSonnenschutzvorrichtung gtot ≤ 0.05 einhalten werden.  \n\nMit dem Sonnenschutzsystem «Stoffmarkisen» ist der geforderte Gesamtenergiedurchlassgrad \n\nerreichbar, wobei die Farbwahl der Markisen stark eingeschränkt ist. Ein leistungsfähiger \n\nSonnenschutz, wie z.B. Rafflamellen, leistet einen massgeblich besseren Schutz vor Hitze im Sommer \n\nals Stoffmarkisen und ist deshalb zu empfehlen. \n\n \n\n \n\n11.07.2023  8/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\n• Das Vordach, das in Kombination mit den PV-Anlage vorgesehen ist, muss die Fenster beschatten und \n\nsomit wie ein Brisesoleil oder komplett geschlossen sein. Das Vordach muss mindestens 1.20 m breit \n\nsein (Abstand Verglasung – Vorderkante Vordach) \n\n• Parkettverkleidungen, Holzdecken mit teilweisen Akustikplatten verhindern weitgehend, dass die \n\nWärmespeicherfähigkeit aktiviert wird. Für die Innenwände sind zum Teil Materialien vorzusehen, die \n\ndie Wärmespeicherfähigkeit der Räume erhöhen. \n\nIm Erdgeschoss ist bei Gruppenräumen mit kleinerer Raumfläche zu berücksichtigen, dass die \n\nInnenwände z.B. zu 100% mit Gipsfaserplatten verkleidet sind. Im Obergeschoss sinkt der Bedarf auf \n\n50%. Die Verwendung von anderen Materialien wie Lehmsteinen, Lehmbauplatten, usw. reduziert diese \n\nFläche weiter. \n\n6 Feuchteschutz \n\n• Anforderungen gemäss SIA 180:2014, 6.1. \n\n• Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass \n\no im bewohnten Raum an keiner Stelle Oberflächenkondensat oder die Gefahr von \n\nSchimmelpilzbefall auftritt \n\no in Bauteilen durch Diffusions- und Kapillarprozesse keine unzulässige Feuchte entsteht. \n\no grosse Formänderungen organischer Materialien infolge zu langer Feuchte- oder \n\nTrockenperioden verhindert werden. \n\n• Die Abdichtung gegen Erdreich/aufsteigende Feuchte erfolgt gemäss Abdichtungskonzept \n\nBauingenieur. \n\n7 Lärmschutz \n\n7.1 Empfindlichkeitsstufe \n\nDas Gebäude befindet sich in der Empfindlichkeitsstufe II, Zone ohne störende Betriebe (Wohnzone, Zone für \n\nöffentliche Bauten und Anlagen) und III, Zone mit mässigen störenden Betrieben (Wohn- und Gewerbezone \n\n(Mischzone) sowie Landwirtschaftszone). \n\n \n\n7.2 Lärmemissionen \n\n• Die Emissionswerte für Tag und Nacht stammen aus das Emissionskataster der auf der GIS-Plattform \n\ndes Kantons BL verfügbar ist. \n\n• Lärmemissionen neuer ortsfester Anlagen \n\no Anforderung: Einhaltung Planungswerte für die entsprechende Lärmempfindlichkeitsstufe. \n\no Parkierungsanlagen und haustechnische Anlagen gehören gemäss Lärmschutzverordnung \n\nunter die Kategorie neue ortsfeste Anlagen. \n\n \n\n \n\n11.07.2023  9/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\no Die Fachplaner von neuen ortsfesten Anlagen müssen sicherstellen, dass von ihr allein \n\nerzeugte Lärmimmissionen die zulässigen Planungswerte nicht überschreiten. Andernfalls \n\nmüssen sie die Timbatec AG, Fachbereich Bauphysik darüber informieren. \n\n7.3 Lärmimmissionen \n\n• Es ist mit Lärmimmissionen durch Strassenverkehrslärm zu rechnen. \n\n• Es wird erwartet, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. \n\n7.4 Lärmgutachten \n\nDie Erstellung eines Lärmgutachten ist nicht notwendig. \n\n8 Bauakustik/Schallschutz \n\n8.1 Allgemein \n\n• Anforderungen: \n\nEs gelten die Mindestanforderungen gemäss SIA 181:2020, 2.2.1. \n\n8.2 Luftschallschutz gegenüber externen Lärmquellen \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.1.1, Tabelle 2 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und \n\nvorbehaltlich behördlicher Verschärfung. \n\n• Als spezielle Fälle treten auf: \n\no Ausschliessliche Tagesnutzung. \n\n8.3 Luftschallschutz gegenüber internen Lärmquellen \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.2.1, Tabelle 3 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und \n\nvorbehaltlich behördlicher Verschärfung. \n\n8.4 Trittschallschutz \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.3.1, Tabelle 5 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und \n\nvorbehaltlich behördlicher Verschärfung. \n\n8.5 Schallschutz gegenüber Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.4.1, Tabelle 6 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und SIA \n\n181:2020, 1.1.4.2 bis 1.1.4.5. \n\n• Als spezielle Fälle treten auf: \n\no Ausschliessliche Tagesnutzung (07.00 bis 19.00 Uhr). Gegenüber den Anforderungswerten \n\ngelten die um 5 dB erhöhten Werte. \n\n• Die Fachplaner von gebäudetechnischen Anlagen müssen sicherstellen, dass die \n\nSchallschutzanforderungen eingehalten werden. Andernfalls müssen sie die Timbatec AG, Fachbereich \n\nBauphysik darüber informieren. \n\n8.6 Schallschutz innerhalb von Nutzungseinheiten \n\n• Für den Schallschutz innerhalb von Nutzungseinheiten definiert die SIA 181 keine verbindlichen \n\nAnforderungen. \n\n• Der Schallschutz zwischen Räumen innerhalb einer Nutzungseinheit richtet sich nach den \n\nEmpfehlungen gemäss SIA 181:2006, Anhang G. \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2006, G.1 und G.2, Tabellen 15 und 16. \n\n• Für die Projektierung und Erstellung des Gebäudes wird die Komfortstufe 1 als Zielwert angestrebt. \n\n \n\n \n\n \n\n11.07.2023  10/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\nDiese Anforderungen legen Grenzwerte fest, die zwischen Klassenzimmern, Pausenräumen und \n\nBesprechungsräumen einzuhalten sind. Im Rahmen des Bauprojekts sollen die Innenwandaufbauten in \n\nZusammenarbeit mit Timbatec festgelegt werden. \n\nIn der Regel sollen die Trennwände zwischen den genannten lärmempfindlichen Räumen entweder aus \n\ngetrennte Doppelständern oder aus Samvaz-Ständer bestehen. \n\n \n\n9 Raumakustik \n\nDie Raumakustik unterliegt je nach Nutzung den Vorgaben der Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum \n\nArbeitsgesetz und der SIA 181:2006. Diese orientiert sich hauptsächlich an der DIN 18041:2016-03. \n\n• Schulhaus: Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass die Unterrichtsräume die Anforderungen \n\nder DIN 18041:2016-03 für entsprechende Räume der Gruppe A erfüllen (obligatorisch). \n\nIn Schulräumen ist zwischen den Holzbalken eine akustische Deckenverkleidung von ca. 60-80% der \n\nDeckenfläche vorzusehen. Auch an den Wänden dürfen Akustikplatten angebracht werden. Dadurch \n\nverringert sich die Fläche der Deckenplatten. Die vom Architekten vorgeschlagenen Produkte werden \n\nbewertet. Timbatec steht auch zur Verfügung, um geeignete Produkte vorzuschlagen. \n\n• Garderobe und Korridore (Empfehlung): eine akustische Verkleidung reduziert den Lärmpegel und \n\nverbessert den Komfort in diesen Bereichen. \n\n10 Bauteilkatalog Bauphysik \n\n10.1 Bauteile Holzbau \n\nSiehe Bauteilkatalog Holzbau. ∙ \n\n10.2 Bauteile Massivbau \n\nVervollständigung tbd im Rahmen des Bauprojekts. \n\n \n\n10.3 Fenster und Fenstertüren \n\nVervollständigung tbd im Rahmen des Bauprojekts. \n\n10.4 Türen \n\nVervollständigung tbd im Rahmen des Bauprojekts. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n11.07.2023  8/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\n• Das Vordach, das in Kombination mit den PV-Anlage vorgesehen ist, muss die Fenster beschatten und \n\nsomit wie ein Brisesoleil oder komplett geschlossen sein. Das Vordach muss mindestens 1.20 m breit \n\nsein (Abstand Verglasung – Vorderkante Vordach) \n\n• Parkettverkleidungen, Holzdecken mit teilweisen Akustikplatten verhindern weitgehend, dass die \n\nWärmespeicherfähigkeit aktiviert wird. Für die Innenwände sind zum Teil Materialien vorzusehen, die \n\ndie Wärmespeicherfähigkeit der Räume erhöhen. \n\nIm Erdgeschoss ist bei Gruppenräumen mit kleinerer Raumfläche zu berücksichtigen, dass die \n\nInnenwände z.B. zu 100% mit Gipsfaserplatten verkleidet sind. Im Obergeschoss sinkt der Bedarf auf \n\n50%. Die Verwendung von anderen Materialien wie Lehmsteinen, Lehmbauplatten, usw. reduziert diese \n\nFläche weiter. \n\n6 Feuchteschutz \n\n• Anforderungen gemäss SIA 180:2014, 6.1. \n\n• Das Gebäude wird so projektiert und erstellt, dass \n\no im bewohnten Raum an keiner Stelle Oberflächenkondensat oder die Gefahr von \n\nSchimmelpilzbefall auftritt \n\no in Bauteilen durch Diffusions- und Kapillarprozesse keine unzulässige Feuchte entsteht. \n\no grosse Formänderungen organischer Materialien infolge zu langer Feuchte- oder \n\nTrockenperioden verhindert werden. \n\n• Die Abdichtung gegen Erdreich/aufsteigende Feuchte erfolgt gemäss Abdichtungskonzept \n\nBauingenieur. \n\n7 Lärmschutz \n\n7.1 Empfindlichkeitsstufe \n\nDas Gebäude befindet sich in der Empfindlichkeitsstufe II, Zone ohne störende Betriebe (Wohnzone, Zone für \n\nöffentliche Bauten und Anlagen) und III, Zone mit mässigen störenden Betrieben (Wohn- und Gewerbezone \n\n(Mischzone) sowie Landwirtschaftszone). \n\n \n\n7.2 Lärmemissionen \n\n• Die Emissionswerte für Tag und Nacht stammen aus das Emissionskataster der auf der GIS-Plattform \n\ndes Kantons BL verfügbar ist. \n\n• Lärmemissionen neuer ortsfester Anlagen \n\no Anforderung: Einhaltung Planungswerte für die entsprechende Lärmempfindlichkeitsstufe. \n\no Parkierungsanlagen und haustechnische Anlagen gehören gemäss Lärmschutzverordnung \n\nunter die Kategorie neue ortsfeste Anlagen. \n\n \n\n \n\n11.07.2023  9/13 \n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\5 Bauphysik\\30c_Projektbasis, Bauteilkatalog\\230090_Projektbasis Bauphysik.docx \n\no Die Fachplaner von neuen ortsfesten Anlagen müssen sicherstellen, dass von ihr allein \n\nerzeugte Lärmimmissionen die zulässigen Planungswerte nicht überschreiten. Andernfalls \n\nmüssen sie die Timbatec AG, Fachbereich Bauphysik darüber informieren. \n\n7.3 Lärmimmissionen \n\n• Es ist mit Lärmimmissionen durch Strassenverkehrslärm zu rechnen. \n\n• Es wird erwartet, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. \n\n7.4 Lärmgutachten \n\nDie Erstellung eines Lärmgutachten ist nicht notwendig. \n\n8 Bauakustik/Schallschutz \n\n8.1 Allgemein \n\n• Anforderungen: \n\nEs gelten die Mindestanforderungen gemäss SIA 181:2020, 2.2.1. \n\n8.2 Luftschallschutz gegenüber externen Lärmquellen \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.1.1, Tabelle 2 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und \n\nvorbehaltlich behördlicher Verschärfung. \n\n• Als spezielle Fälle treten auf: \n\no Ausschliessliche Tagesnutzung. \n\n8.3 Luftschallschutz gegenüber internen Lärmquellen \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.2.1, Tabelle 3 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und \n\nvorbehaltlich behördlicher Verschärfung. \n\n8.4 Trittschallschutz \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.3.1, Tabelle 5 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und \n\nvorbehaltlich behördlicher Verschärfung. \n\n8.5 Schallschutz gegenüber Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2020, 3.4.1, Tabelle 6 unter Berücksichtigung spezieller Fälle und SIA \n\n181:2020, 1.1.4.2 bis 1.1.4.5. \n\n• Als spezielle Fälle treten auf: \n\no Ausschliessliche Tagesnutzung (07.00 bis 19.00 Uhr). Gegenüber den Anforderungswerten \n\ngelten die um 5 dB erhöhten Werte. \n\n• Die Fachplaner von gebäudetechnischen Anlagen müssen sicherstellen, dass die \n\nSchallschutzanforderungen eingehalten werden. Andernfalls müssen sie die Timbatec AG, Fachbereich \n\nBauphysik darüber informieren. \n\n8.6 Schallschutz innerhalb von Nutzungseinheiten \n\n• Für den Schallschutz innerhalb von Nutzungseinheiten definiert die SIA 181 keine verbindlichen \n\nAnforderungen. \n\n• Der Schallschutz zwischen Räumen innerhalb einer Nutzungseinheit richtet sich nach den \n\nEmpfehlungen gemäss SIA 181:2006, Anhang G. \n\n• Anforderungen gemäss SIA 181:2006, G.1 und G.2, Tabellen 15 und 16. \n\n• Für die Projektierung und Erstellung des Gebäudes wird die Komfortstufe 1 als Zielwert angestrebt. \n\n \n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselElektro-Konzept EG\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n15\n\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n\n15\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\n\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n\n15\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\n\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\nGrundriss EG\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselElektro-Konzept OG\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n15\n\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nGS\n\naa a aaa a a\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nBackofen\n\nAnschluss Lift\nAnschluss Licht\n\na a\n\nEVAK LSEVAK LS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n3\n\nM\n\n11\n3\n\n3\n\nM 1 M2 M 3 M3 4M M4 5M M5\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n1\n\n2\n\n3\nd\n\n3\n\nb\n\nd\n\nd\n\nd\n\nW-LAN\n\ne\n\ne\n\ne\n\ne\n\nW-LAN\n\nf\n\nf\n\nf\n\nf\n\n33\n\n4\ne\n\n5\nf\n\na\n\ng\n\ng\n\nM 6 M 6 M6 M 7 M7 M 8 M8 M 8 M8 M 9 M9 M 10 M10\n\nBackofen\n\nKochherd\n\nKS\n\nKS\n\nGS\n\nT2\n5\n\nIndustrie-\nGWA\n\n3\n\n3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\n\n3\n\n3\n\n3\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\nBD\n3\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\nBD\n3\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\nBD\n3\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\nBD\n3\n\nk\n\nkk\n\nj j\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\nBD\n3\n\nj\n\n3\n\n3\n\n3l\n\nl\n\nl\n\nl\n\nl\n\nl\n\nl\n\nl\n\na a\n\n11\n\ng g\n\nW-LAN\n\nW-LAN\n\nW-LAN\n\nb\n\nb\n\nb\n\nb\n\nc\n\ncc\n\nc\n\ng\n\ng\n\ng\n\ng\n\nhhh\n\nh h\n\nh\n\ni i\n\nii\n\nj\n\nk\n\n6\n\n8\n\n9\n\n10\n\nm\n\nm\n\nm m\n\ni/mi/m\n\nim i m\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\n7\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1190 x 852mm\n\n1:50\n\nG10-070-230142 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Obergeschoss\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n2x1\n\nRettungszeichen-\nleuchten\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n1x1\n\n1/2\n\n3x1\n\n22\n0\n\n30\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\n20\n\n2x1\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\n11\n0\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\n\n15\n0\n\n15\n\n1/2\n\nHorn, Akustik, Gong\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\n~\n\n1x1 2x11x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nSteigleitung nach Oben\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nDeckenleitung\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nSteigleitung nach Unten\n\nLeerdose\n\nBrandmeldeanlagenStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nNotlicht\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nErdleitung\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n\nBodenleitung\n\nSchwachstromanlagen\n\nWandleitung\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nSchalungsschoner\n\nBeleuchtung / Licht\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n\n15\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\n\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\nDie Pläne zeigen den Endzustand des Gebäudes nach dem technischen Ausbau aller Geschosse.\nFür das Obergeschoss sind in der Kostenschätzung allerdings nur die Grundinstallationen vorgesehen, die einen anschliessenden Ausbau gewährleisten.\n\nGrundriss OG\n\nHinweis:\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselElektro Anlagenbeschrieb\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n\n15\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\n\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\n  \n\n \n\nAnlagebeschrieb BKP 23 Elektroanlagen \n\n \n\n      EL-TECH Engineering AG Tel +41 61 531 53 00 Beilage zu NA 3/5 \n\nJacob Burckhardt-Strasse 52 Fax +41 61 531 53 01 Autor Sven Hofer   \n\nCH – 4052 Basel info@el-tech.ch Version 1.0   \n\n www.el-tech.ch Dok-Nr. N/A \n\n \n\n1 Grundlage \n\nAlle Installationen verstehen sich inklusive Apparatelieferung (Schalter, Steckdosen etc.) und \n\nMontagezubehör. \n\n \n\nAlle Installationen ausserhalb des Technikraumes sind Unterputz auszuführen. \n\n \n\nGrundlage aller Installationen sind die mitgelieferten Konzepte sowie Apparatepläne Elektro: \n\n- NEB-BIE KIGA Schulanlage Aegelmatt_Elektro_Vorprojekt_EG_Stark-Schwachstrom_V3.0 \n\n- NEB-BIE KIGA Schulanlage Aegelmatt_Elektro_Vorprojekt_OG_Stark-Schwachstrom_V3.0 \n\n- Konzept Beleuchtung Verolight \n\n \n\nEdit: Das Obergeschoss (FITA) wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgebaut. Es werden lediglich \n\nLeerrohre vorbereitet um zu einem späteren Zeitpunkt die Verkabelung und Installationen gewährleisten \n\nzu können. Für die Umgebungsbeleuchtung werden ebenfalls Leerrohre verlegt. \n\n \n\n \n\n1.1 Unterverteilungen (KIGA 1-3 und FITA) \n\nLieferung und Montage der Unterverteilungen für die Kindergärten 1-3 und FITA. Die Verteilungen \n\nwerden als Standschränke ausgebaut. Die 3 Kindergärten werden auf einem gemeinsamen Schrank \n\nabgesichert. Für die FITA wird lediglich der Standschrank gestellt ohne Ausbauten (Sicherungen). Der \n\nStandort der Schränke befindet sich im Eingangsbereich unterhalb der Treppe. \n\n \n\n \n\n1.2 Erschliessung Gebäude Starkstrom-/Schwachstrom \n\nDie Erschliessung für die Kindergärten und FITA werden ab der bestehenden Hauptverteilung der \n\nSchulanlage realisiert. Die Messungen auf der Hauptverteilung werden ergänzt, es wird ein Messpunkt \n\nfür die Kindergärten realisiert (wie bestehend) und einen Messpunkt für die FITA. \n\n \n\n \n\n1.3 PV-Anlage \n\nDie PV-Anlage wird nach aktuellem Stand nicht ausgebaut. Für einen späteren Ausbau der Anlage, wird \n\ndie Messung vorbereitet und die Verrohrung realisiert. \n\n  \n\n \n\nAnlagebeschrieb BKP 23 Elektroanlagen \n\n \n\n      EL-TECH Engineering AG Tel +41 61 531 53 00 Beilage zu NA 4/5 \n\nJacob Burckhardt-Strasse 52 Fax +41 61 531 53 01 Autor Sven Hofer   \n\nCH – 4052 Basel info@el-tech.ch Version 1.0   \n\n www.el-tech.ch Dok-Nr. N/A \n\n \n\n1.4 Erdung \n\nDie Erdung wird gemäss den Vorschrift «SEV Leitsatz Fundamenterdung 4113» erstellt. \n\n \n\n \n\n1.5 Kabeltragsysteme \n\nUm die Verkabelung zu vereinfachen werden Kabeltragsysteme eingesetzt, mehrheitlich in der \n\nTechnikzentrale. \n\n \n\n \n\n1.6 Lichtinstallationen \n\nDie genauen Stückzahlen an Steckdosen und Lampenstellen sind dem Apparateplan zu entnehmen. Alle \n\nSchaltstellen werden als Taster ausgeführt. Der Taster gibt den Befehl an den Präsenzmelder, dieser \n\nschaltet die Leuchten ein. Sobald sich über einen bestimmten Zeitraum keine Person mehr in dem Radius \n\ndes Präsenzmelder befindet, werden die Leuchten automatisch ausgeschalten. Es kann aber auch zu \n\njedem Zeitpunkt wieder der Taster bestätigt werden um die Leuchten auszuschalten. Die Dimmfunktion \n\nder Leuchten werden durch längeres betätigen der Taster erreicht. \n\n \n\nTechnikräume für HLKSE Installationen/Zentralen werden konventionell über Schalter ON/OFF \n\nangesteuert. \n\n \n\n \n\n1.7 Beleuchtungskörper \n\nDie Beleuchtung wird nur für die Kindergärten 1-3 geliefert und montiert. Die Aufteilung und Stückzahlen \n\nsind den Apparateplänen zu entnehmen. Die Typen und detaillierteren Angaben der jeweiligen Leuchten \n\nsind in dem Dokument der Firma Verolight festgehalten. \n\n \n\n \n\n1.8 Kücheninstallationen \n\nDie Küchen werden mit Anschlüssen für Kochherd, Geschirrwaschmaschine, Kühlschrank und \n\nArbeitssteckdosen realisiert. Die effektiven Platzierungen der Küchengeräte erfolgt durch den \n\nKüchenlieferant. Der Kochherd sowie die Geschirrwaschmaschine und Arbeitssteckdosen werden über \n\neinen Schlüsselschalter ON/OFF angesteuert. \n\n \n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselElektro Anlagenbeschrieb + Kostenschätzung\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nMu\ntte\n\nnz\ner\n\nstr\nas\n\nse\n\nRa\nm\n\npe\nma\n\nx.6\n%\n\nbe\nst.\n\nGe\nlän\n\nde\nr\n\nwie Salweiden, Purpurweiden, Kornelkirschen\n\nTrottoir\n\nbest.Trottoir\n\nbest.Trottoir\n\nEINGANG NORD\n\nEINGANG SÜD\n\nEINGANG SPIELPLATZ\nUND SCHULGELÄNDE\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5\nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nSpielplatz, best.\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnestschaukel versetzt\nFallschutz Rundkies 4/8\n\nbe\nst.\n\neh\nem\n\nali\nge\n\nr B\nall\n\nfä\nng\n\ner\n\n2x Hangtreppe,\nverschobenKletterstein\n\nSitzbank\n\nReckstange\n\nHochsitz\n\nSteinmauer redimensioniert\nKletterspinne redimensioniert\n\nbest. Hügel geteilt\nund verschoben\n\nEinzelsträucher\n\nbest. Sträucher\n\nbest. Gehölze\n\nneuer Schluchtenweg\n\nSlackline, verschoben\n\nbe\nst.\n\nTo\nr\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM M\n\nMM MM\n\nM M\n\nUV KIGA 1-3\n\nUV FITA\n\nRack KIGA 1-3\n\nRack FITA\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nb\n\nc\n\nc\n\nd\n\nb\n\na\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\n3\n\n2x RJ 45\n\n3\n\n2x RJ 45\n\na\n\n1 1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\ne f\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n43 4 44\n\n4\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\n3\ngg\n\ng\ng\n\ng\n\ng\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodorReserverohr\n\nT1\n5\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3\n\n3 3\n\n3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM M\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 22\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 33\n\n3\nef\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nM\n\nb\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nM 1\n\n3\n\nbbb\n\nb b\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nKH\n\nT\n2\n\n3\n\nGWA3\n\n3\n\n3 3\n\nBD\n\n2x\n R\n\nJ4\n5\n\n3\n\nM\n\nMM\n\nM M\n\na\n\na\n\na\n\na\n\na\n\nc\n\nc\n\nd\n\nd\n\nd\n\nd\n\ne\ne\n\na\n\n1 2\n\nSchlüsselschalter\nAlle Geräte Küche on/off\n\nd\n\nf f\n\nf f\n\n2\n\n1\n\n3 3 3\n\nW-LAN\n\ne/fe/f\n\nKS\n\nLimodor\n\nLimodor\n\nLimodor\n\n3\n\nb bb\n\nb\n\nb a\n\nb\n\nM2\n\n3\n\n3\nef\n\nbe f e f\n\n3\n\n3 M\n\n4\n\nM 4\n\nSwisscom:\nRiefenrohr Symalit KRSEM-K\nK55, 63×3.6mm / 5m Stange\n\nStromleitung:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\nReserve:\nKabelschutzrohr Ø 120mm / 5m\nStange weiss mit Muffe und\nDichtung KRSEM-H\n\ne ee e ee e ee\n\nEVAK LS\n\nW-LAN W-LAN W-LAN\n\nEVAK LS EVAK LS\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nnachleuchtend\n\nd d d\n\nUnterstation\nEVAK\n\nEVAK\nDurchsagestation\n\nSchacht für Erschliessung\nder Pollerleuchten\n\nGrabarbeiten für die Verrohrungen\nsind bauseits\n\n3\n\n3\n\nEL-TECH Engineering AG\nJacob Burckhardt-Strasse 52\nCH-4052 Basel\n\nTel.: +41 61 531 53 00\nFax: +41 61 531 53 01\nE-Mail: info@el-tech.ch\n\nVersion: Datum:Erstellt durch:Art der Änderung:\n\nErstellt durch:\n\nPlanstand:\n\nFormat :\n\nAuftrags- / Plannummer:\n\nMassstab:\n\nGeprüft durch:\n\nProjektleiter: Erstellt am:\n\nVersion:\n\nGeprüft  am:\n\nObjekt :\n\n2.0 neuer Grundriss hinterlegt, Anpassungen Elektro SHO 30.06.2023\n\nVorprojekt\n\nSHO 31.05.2023SHO\n\n1296 x 1116mm\n\n1:50\n\nG10-070-230141 2.0\n\nNeubau Kindegarten / FITA\nAegelmatt\n4133 Pratteln\n\nStark- Schwachstromplan Erdgeschoss\n\nTV-Anlagaen / KNX / DALI / DMX ...\n\n15\n0\n\nSchwachstromanlagen\n\n3x1\n\nBeleuchtung / Licht\n\nSteigleitung Durchgehend\n\nSollten sich zwei Apparate auf der gleichen Ebene befinden (z.B. Raumthermostat +\nHandalarmtaster), so ist ein Apparat vom Anderen in der vertikalen Richtung zu distanzieren.\n\n3x 2\n\n18\n0\n\n1x1\n\nEndpunkt / Rohrende\n\nLegende Appartehöhen und Abstände\n\n1x1\n\n30\n\nSteigleitung nach Oben\n\nAlle Masse a b\nFertigboden und in cm.\n\nDeckenleitung\n\nElektroverteilung / HV / UV / ZV\n\n11\n0\n\nSteigleitung nach Unten\n\nBrandmeldeanlagen\n\nNotlicht\n\nWandleuchte oder Anschluss\nSpiegelkasten\n\nErdleitung\n\nBodenleitung\n\n1/2\n\n1x1\n\nWandleitung\n\n~\n\nTelefon / EDV / Multimedia\n\nU P Einlasskasten 1x1 GR. I\n(bei Aufputz-GSA)\n\nAlle nicht gekennzeichneten Rohre sind in der Nenngrösse DIN-M25 zu installieren.\nPläne für Küche, Bad, WC, Sauna etc. gemäss Spezialpläne des Architekten.\n\n3\n\nSchalter Schema 0\n\nSchalter Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Sch. 1\n\nSchalter Sch. 3\n\nSchalter Sch. 6\n\nSchalter Sch. 3-3\n\nSchalter Sch. 2\n\nLichtregler\n\nLichtregler mit Schalter\n\nSchlüsselschalter\n\nNäherungsschalter\n\nEndschalter\n\nDrehschalter\n\nSchalter Sch. 0 NUP\n\nSchalter Sch. 3 NUP\n\nZugschalter\n\nTaster\n\nTaster Nass (IP Schutz)\n\nTaster 2-fach\n\nSchalter Steckd. Schema 0\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 2-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 0 / 3-polig\n\nSchalter Steckd. Sch. 6\n\nTaster Steckdose\n\nTaster 2-fach + Steckdose\n\nStorentaster Auf/Ab\n\nBewegung-/Präsenzmelder 360º\n\nBewegung-/Präsenzmelder 180º\n\nSteckdose T13\n\nSteckdose T13 mehrfach3\n\nN V\n\nM\n\nC\nE\n\nE\n\nT2\n3\n\nT2\n5\n\nRT\n\nLx<\n\nMotor\n\nVentilator\n\nTransformator\n\nDämmerungsschalter\n\nRaumthermostat\n\nWetterstation\n\nVentilantrieb\n\nAnschluss Brandschutzkl.\n\nDeckenanschluss Beleuchtung\n\nWandanschluss Beleuchtung\n\nSpiegelschrank Beleuchtung\n\nBalkenleuchte offen\n\nSteckdose T13 mehrfach 1x gesch.\n\nSteckdose T23 1LN/16A\n\nSteckdose T25 3LN/16A\n\nSteckdose CEE (Industrie)\n\nBodendose best. mit Steckdose/n\n\nBodendose leer\n\nAnschluss direkt\n\nFluchtwegleuchte\n\nWandleuchte\n\nEinbauspot / Downlight\n\nNV Einbauspot mit Trafotunnel\n\nPunktlichtleuchte\n\nFlutlichtleuchte\n\nPollerleuchte\n\nWS\n\nAussenfühler\n\nINFO\n\nLegende Stark- und Schwachstrom\n\n~\n\nN\n\nKlingeltaster\n\nTüröffner\n\nTürvideosprechanlage Innenstation\n\nTürsprechanalage Innenstation\n\nTürvideosprechanlage Aussenst.\n\nTürsprechanlage Aussenstation\n\nBadge Leser\n\nBiometrischer Leser\n\nLautsprecher\n\nGlocke / Gong\n\nUhr Allgemein\n\nUhr doppelseitig\n\nMutteruhr\n\nStempeluhr / Zeiterfassung\n\nNotaustrittaster\n\nInfrarot Empfänger\n\nSteckdose RJ45 (1 bis 4 fach)\n\nSteckdose, Leerdose mit Blindabd.\n\nInfrarot Sender\n\nMultimedia Verteiler\n\nAntenne\n\nMultimedia Steckdose\n\nRack / Standschrank oder WS\n\n1xRJ45\n\nAH Ü P\n\nT\nV\n\nHausübergabepunkt\n\nVerstärker 1-fach\n\nVersrtärker 2-fach\n\nTV- / Radio- / SAT-Dose\n\nAbschlusswiderstand\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nDeckenleuchte\n\nMM\n\n20\n\nSchalungsschoner\n\n1x1\n\n-Steckdose 3x T13\n-Multimediadose\n(Radio, TV , Telefon, Internet)\n\nAu\nsn\n\nah\nm\n\nea\nno\n\nrd\nnu\n\nng\nen\n\nde\nrA\n\npp\nar\n\nte\nsin\n\nd\nvo\n\nn\nde\n\nrB\nau\n\nle\nitu\n\nng\nzu\n\nge\nne\n\nhm\nig\n\nen\nod\n\ner\nsin\n\nd\nm\n\nit\nM\n\nas\nsa\n\nng\neb\n\nen\nau\n\nfd\nen\n\nPl\nän\n\nen\nde\n\nfin\nie\n\nrt.\n\nRettungszeichen-\nleuchten\n\n15\n\n2x12x1\n\nHohldeckenleitung / Hohlbodenleitung\n\nLichtschalter, Türklingel,\nLüftungsregelung,\nStorenschalter\n\nKabeltrassesysteme / Inst.-Kanäle etc.\n\nLegende Allgemeine Symbolik und Farben\n\n1/2\n\n2x1\n\n22\n0\n\nAbzweigdose Unterputz (UP)\n\nLeerdose\n\nStarkstrom / Erdung und Potentialausgleich\n\nAbzweigodse Aufputz (AP)\n\nHorn, Akustik, Gong\n\n  \n\n \n\nAnlagebeschrieb BKP 23 Elektroanlagen \n\n \n\n      EL-TECH Engineering AG Tel +41 61 531 53 00 Beilage zu NA 5/5 \n\nJacob Burckhardt-Strasse 52 Fax +41 61 531 53 01 Autor Sven Hofer   \n\nCH – 4052 Basel info@el-tech.ch Version 1.0   \n\n www.el-tech.ch Dok-Nr. N/A \n\n \n\n1.9 Storeninstallationen \n\nDie Storen werden über eine Zentrale Steuerung installiert. Die Lamellen sollen sich automatisch anhand \n\nder Sonneneinstrahlung ausrichten. Zusätzlich werden AUF/AB Taster installiert, damit zu jedem \n\nZeitpunkt auch manuell eingegriffen werden kann. \n\n \n\n \n\n1.10 Heizungsinstallationen \n\nKeine Heizungsinstallationen vorgesehen. Die Heizung wird mechanisch geregelt. \n\n \n\n \n\n1.11 Lüftungsinstallationen \n\nIn den Nasszellen wird es jeweils einen Anschluss für Limodoren geben, welcher über den Präsenzmelder \n\naktiviert wird (mit Nachlauf). \n\n \n\n \n\n1.12 UKV-Verkabelung \n\nDie Kindergärten 1-3 werden ein gemeinsames Rack erhalten im Technikraum. Das Rack für die FITA wird \n\nvorerst nur vorbereitet mit einer Zuleitung ab dem Building Entry Point. Für die Kindergärten werden \n\nUKV-Kabel Kat.7A verwendet mit Enddosen 2xRJ45. Anschlüsse sind für den Lehrerplatz in der \n\nBodendose geplant, sowie die komplette Verkabelung für die Acces-Points. \n\n \n\n \n\n1.13 Lautsprecher-/ Gonganlage \n\nDer Kindergarten wird in die bestehende Gonganlage des Schulhaus integriert. Lautsprecher sind dem \n\nApparateplan zu entnehmen. \n\n \n\n \n\n1.14 Bauprovisorium \n\nEs ist ein Bauprovisorium für Handwerker eingerechnet. Die Anmeldung sowie Wartungen über die \n\nganze Bauzeit ist enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\nKostenschätzung BKP 23 Elektroanlagen\n\nProjekt NEB-BIE KIGA Schulanlage Aegelmatt\n\nProjekt Nr. 232010008\n\nProjektleiter Sven Hofer\n\nProjektstand Vorprojekt\n\n1 2 3 4 5 1 - 5\n\nBKP Bezeichnung / Anlageteil Allgemein/Umgebung KITA 1 KITA 2 KITA 3 FITA Total\n\nexkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt.\n\n23 ELEKTROANLAGEN 17’500.00 44’540.00 40’960.00 40’960.00 17’700.00 161’660.00\n\n231 APPARATE STARKSTROM 2’500.00 2’800.00 2’440.00 2’440.00 1’200.00 11’380.00\n\n232 STARKSTROMINSTALLATIONEN 8’000.00 23’770.00 22’300.00 22’300.00 14’000.00 90’370.00\n\n233 LEUCHTEN UND LAMPEN 2’000.00 10’900.00 10’100.00 10’100.00 0.00 33’100.00\n\n235 APPARATE SCHWACHSTROM 5’000.00 1’600.00 1’150.00 1’150.00 1’000.00 9’900.00\n\n236 SCHWACHSTROMINSTALLATIONEN 0.00 2’400.00 1’900.00 1’900.00 1’500.00 7’700.00\n\n238 BAUPROVISORIEN, DIVERSES 0.00 670.00 670.00 670.00 0.00 2’010.00\n\n239 ÜBRIGES 0.00 2’400.00 2’400.00 2’400.00 0.00 7’200.00\n\nBemerkungen:\n\n- Die angegebenen Kosten basieren auf Erfahrungswerten und Referenzobjekten mit einer Genauigkeit von ± 15%\n\n- Planungsstand zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags 05.07.2023\n\n- Die Angaben der Kosten sind Nettokosten exkl. MwSt\n\n- Die Kostenbasis ist 2023\n\n- Es gelten die üblichen Leistungsabgrenzungen gemäss SIA\n\n- Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen BKP Positionen sind möglich\n\n In den Kosten nicht enthalten:    \n\n- Anschlussgebühren für Einführungen Stark und Schwachstrom\n\n- Lieferung von HLKKS Steuerschränken, Steuerungen, Messungen                                                                   \n\n- Grabarbeiten für Erschliessung sowie Beleuchtung Umgebung                             \n\n- Brandabschottungen \n\n- Kernbohrungen und Durchbrüche \n\n- PV-Anlage\n\n- Ausbau FITA\n\n- Hardware Komponenten Rack (Server, Firewall, W-LAN, Switch)\n\nProjekt          EL-TECH ENGINEERING AG\n\nProjekt Nr.    232010008\n\nVersion 1.0\n\nDruckdatum: 11.08.2023 Seite 1 von  1\n\n \n\nKostenschätzung BKP 23 Elektroanlagen\n\nProjekt NEB-BIE KIGA Schulanlage Aegelmatt\n\nProjekt Nr. 232010008\n\nProjektleiter Sven Hofer\n\nProjektstand Vorprojekt\n\n1 2 3 4 5 1 - 5\n\nBKP Bezeichnung / Anlageteil Allgemein/Umgebung KITA 1 KITA 2 KITA 3 FITA Total\n\nexkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt.\n\n23 ELEKTROANLAGEN 17’500.00 44’540.00 40’960.00 40’960.00 17’700.00 161’660.00\n\n231 APPARATE STARKSTROM 2’500.00 2’800.00 2’440.00 2’440.00 1’200.00 11’380.00\n\n232 STARKSTROMINSTALLATIONEN 8’000.00 23’770.00 22’300.00 22’300.00 14’000.00 90’370.00\n\n233 LEUCHTEN UND LAMPEN 2’000.00 10’900.00 10’100.00 10’100.00 0.00 33’100.00\n\n235 APPARATE SCHWACHSTROM 5’000.00 1’600.00 1’150.00 1’150.00 1’000.00 9’900.00\n\n236 SCHWACHSTROMINSTALLATIONEN 0.00 2’400.00 1’900.00 1’900.00 1’500.00 7’700.00\n\n238 BAUPROVISORIEN, DIVERSES 0.00 670.00 670.00 670.00 0.00 2’010.00\n\n239 ÜBRIGES 0.00 2’400.00 2’400.00 2’400.00 0.00 7’200.00\n\nBemerkungen:\n\n- Die angegebenen Kosten basieren auf Erfahrungswerten und Referenzobjekten mit einer Genauigkeit von ± 15%\n\n- Planungsstand zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags 05.07.2023\n\n- Die Angaben der Kosten sind Nettokosten exkl. MwSt\n\n- Die Kostenbasis ist 2023\n\n- Es gelten die üblichen Leistungsabgrenzungen gemäss SIA\n\n- Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen BKP Positionen sind möglich\n\n In den Kosten nicht enthalten:    \n\n- Anschlussgebühren für Einführungen Stark und Schwachstrom\n\n- Lieferung von HLKKS Steuerschränken, Steuerungen, Messungen                                                                   \n\n- Grabarbeiten für Erschliessung sowie Beleuchtung Umgebung                             \n\n- Brandabschottungen \n\n- Kernbohrungen und Durchbrüche \n\n- PV-Anlage\n\n- Ausbau FITA\n\n- Hardware Komponenten Rack (Server, Firewall, W-LAN, Switch)\n\nProjekt          EL-TECH ENGINEERING AG\n\nProjekt Nr.    232010008\n\nVersion 1.0\n\nDruckdatum: 11.08.2023 Seite 1 von  1\n\n \n\nKostenschätzung BKP 23 Elektroanlagen\n\nProjekt NEB-BIE KIGA Schulanlage Aegelmatt\n\nProjekt Nr. 232010008\n\nProjektleiter Sven Hofer\n\nProjektstand Vorprojekt\n\n1 2 3 4 5 1 - 5\n\nBKP Bezeichnung / Anlageteil Allgemein/Umgebung KITA 1 KITA 2 KITA 3 FITA Total\n\nexkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt.\n\n23 ELEKTROANLAGEN 17’500.00 44’540.00 40’960.00 40’960.00 17’700.00 161’660.00\n\n231 APPARATE STARKSTROM 2’500.00 2’800.00 2’440.00 2’440.00 1’200.00 11’380.00\n\n232 STARKSTROMINSTALLATIONEN 8’000.00 23’770.00 22’300.00 22’300.00 14’000.00 90’370.00\n\n233 LEUCHTEN UND LAMPEN 2’000.00 10’900.00 10’100.00 10’100.00 0.00 33’100.00\n\n235 APPARATE SCHWACHSTROM 5’000.00 1’600.00 1’150.00 1’150.00 1’000.00 9’900.00\n\n236 SCHWACHSTROMINSTALLATIONEN 0.00 2’400.00 1’900.00 1’900.00 1’500.00 7’700.00\n\n238 BAUPROVISORIEN, DIVERSES 0.00 670.00 670.00 670.00 0.00 2’010.00\n\n239 ÜBRIGES 0.00 2’400.00 2’400.00 2’400.00 0.00 7’200.00\n\nBemerkungen:\n\n- Die angegebenen Kosten basieren auf Erfahrungswerten und Referenzobjekten mit einer Genauigkeit von ± 15%\n\n- Planungsstand zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags 05.07.2023\n\n- Die Angaben der Kosten sind Nettokosten exkl. MwSt\n\n- Die Kostenbasis ist 2023\n\n- Es gelten die üblichen Leistungsabgrenzungen gemäss SIA\n\n- Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen BKP Positionen sind möglich\n\n In den Kosten nicht enthalten:    \n\n- Anschlussgebühren für Einführungen Stark und Schwachstrom\n\n- Lieferung von HLKKS Steuerschränken, Steuerungen, Messungen                                                                   \n\n- Grabarbeiten für Erschliessung sowie Beleuchtung Umgebung                             \n\n- Brandabschottungen \n\n- Kernbohrungen und Durchbrüche \n\n- PV-Anlage\n\n- Ausbau FITA\n\n- Hardware Komponenten Rack (Server, Firewall, W-LAN, Switch)\n\nProjekt          EL-TECH ENGINEERING AG\n\nProjekt Nr.    232010008\n\nVersion 1.0\n\nDruckdatum: 11.08.2023 Seite 1 von  1\n\n \n\nKostenschätzung BKP 23 Elektroanlagen\n\nProjekt NEB-BIE KIGA Schulanlage Aegelmatt\n\nProjekt Nr. 232010008\n\nProjektleiter Sven Hofer\n\nProjektstand Vorprojekt\n\n1 2 3 4 5 1 - 5\n\nBKP Bezeichnung / Anlageteil Allgemein/Umgebung KITA 1 KITA 2 KITA 3 FITA Total\n\nexkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt. exkl. MwSt.\n\n23 ELEKTROANLAGEN 17’500.00 44’540.00 40’960.00 40’960.00 17’700.00 161’660.00\n\n231 APPARATE STARKSTROM 2’500.00 2’800.00 2’440.00 2’440.00 1’200.00 11’380.00\n\n232 STARKSTROMINSTALLATIONEN 8’000.00 23’770.00 22’300.00 22’300.00 14’000.00 90’370.00\n\n233 LEUCHTEN UND LAMPEN 2’000.00 10’900.00 10’100.00 10’100.00 0.00 33’100.00\n\n235 APPARATE SCHWACHSTROM 5’000.00 1’600.00 1’150.00 1’150.00 1’000.00 9’900.00\n\n236 SCHWACHSTROMINSTALLATIONEN 0.00 2’400.00 1’900.00 1’900.00 1’500.00 7’700.00\n\n238 BAUPROVISORIEN, DIVERSES 0.00 670.00 670.00 670.00 0.00 2’010.00\n\n239 ÜBRIGES 0.00 2’400.00 2’400.00 2’400.00 0.00 7’200.00\n\nBemerkungen:\n\n- Die angegebenen Kosten basieren auf Erfahrungswerten und Referenzobjekten mit einer Genauigkeit von ± 15%\n\n- Planungsstand zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags 05.07.2023\n\n- Die Angaben der Kosten sind Nettokosten exkl. MwSt\n\n- Die Kostenbasis ist 2023\n\n- Es gelten die üblichen Leistungsabgrenzungen gemäss SIA\n\n- Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen BKP Positionen sind möglich\n\n In den Kosten nicht enthalten:    \n\n- Anschlussgebühren für Einführungen Stark und Schwachstrom\n\n- Lieferung von HLKKS Steuerschränken, Steuerungen, Messungen                                                                   \n\n- Grabarbeiten für Erschliessung sowie Beleuchtung Umgebung                             \n\n- Brandabschottungen \n\n- Kernbohrungen und Durchbrüche \n\n- PV-Anlage\n\n- Ausbau FITA\n\n- Hardware Komponenten Rack (Server, Firewall, W-LAN, Switch)\n\nProjekt          EL-TECH ENGINEERING AG\n\nProjekt Nr.    232010008\n\nVersion 1.0\n\nDruckdatum: 11.08.2023 Seite 1 von  1\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselHLKS-Konzept EG\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nGrundriss OG\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselHLKS-Konzept OG\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHaup t raum\n\nBF: 72 .0 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nReg-Küche\n\nBF: 23 .5 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 54 .0 m\n2\n\nso l l : 0 . 0 m\n2\n\nTeam / Pause\n\nBF: 19 .0 m\n2\n\nBüro Si tzung\n\nBF: 15.0 m\n2\n\nRuhe\n\nBF: 33 .5 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nPutz /Lager\n\nBF: 5 .0 m\n2\n\nToben\n\nBF: 33 .0 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nBas te ln\n\nBF: 33 .5 m\n2\n\nso l l : 0 . 0 m\n2\n\nKüche Lager\n\nBF: 5 .5 m\n2\n\nWC\n\nBF: 14 .5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie l f l u r\n\nBF: 86 .5 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nLounge / Sp ie len\n\nBF: 33 .0 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nGarderobe Persona l\n\nBF: 16 .5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\n6. K lasse\n\nBF: 77 .0 m\n2\n\nso l l :66 .0 m\n2\n\n3. Klasse\n\nBF: 77 .5 m\n2\n\nso l l :66 .0 m\n2\n\nDachga r ten\n\nBF: 65 .5 m\n2\n\nEnt rée\n\nBF: 9 .5 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n6\n7\n5\nk\ng\n\n2\n.2\n.0\n0\n6\n7\n.3\n1\n\nKüchenkräuter\n\nBass i n\n\nSpie ls teg\n\nBF: 109.0 m\n2\n\nGS\n\nFITA\n\nA\nu\ns\ng\na\nb\ne\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nDN 90 Speng ler\n\nWAR\n\n1\nDN 90 Speng le r WAR\n\n3\nDN 90 Speng ler\n\nWAR\n\n5\nDN 90 Speng ler\n\nWAR\n\n4\nDN 90 Speng le r\n\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\n63PE-S\n\n90PE-S\n\n63PE-S\n\n90PE-S\n\n63PE-S\n20 PEX\n16 PEX\n\n75PE-S\n\n201\n\n24 °C\n\n- W\n\n202\n\n22 °C\n\n- W\n\n204\n\n22 °C\n\n- W\n\n203\n\n20 °C\n\n- W\n\n205\n\n22 °C\n\n- W\n\n207\n\n22 °C\n\n- W\n\n208\n\n22 °C\n\n- W\n\n211\n\n22 °C\n\n- W\n\n209\n\n22 °C\n\n- W\n\n210\n\n22 °C\n\n- W\n\n215\n\n22 °C\n\n- W\n\n212\n\n22 °C\n\n- W\n\n213\n\n24 °C\n\n- W\n\nH\n\nH\n\nKüche Umluft\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nØ\n80\nm\nm\n\nA\nLD\n\n-D\nS\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\n75PE-S\n\n63PE-S\n20 PEX\n16 PEX\n\n214\n\n22 °C\n\n- W\n\n216\n\n24 °C\n\n- W\n\n206\n\n22 °C\n\n- W\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n\n2\nDN 90 Speng le r\n\n75PE-S\n\nLtg . im Boden\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\nWAS\n3 110PE-S\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nHLS-Installationen OG\n\nDie HLS-Installationen sind im OG auf ein Minimum reduziert.\nBerücksichtigt sind lediglich Grundinstallationen der Leitungen\num einen Ausbau gewährleisten zu können.\nAusstattungen wie Apparate in den Nasszonen, Radiatoren, Lüftung ect.\nsind nicht in der Schätzung enthalten.\n\nObergeschoss Vorp ro jek t\nSan i tä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_102\n\n1 : 100\n\n630x400 mm\n3392_102_OG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichnet\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRe v .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61/ 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02.06 .2023 N.G.\n\n27.06.2023 N.G .\n\n02 .08 .2023 N .G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nHaup t raum\n\nBF: 72 .0 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nReg-Küche\n\nBF: 23 .5 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 54 .0 m\n2\n\nso l l : 0 . 0 m\n2\n\nTeam / Pause\n\nBF: 19 .0 m\n2\n\nBüro Si tzung\n\nBF: 15.0 m\n2\n\nRuhe\n\nBF: 33 .5 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nPutz /Lager\n\nBF: 5 .0 m\n2\n\nToben\n\nBF: 33 .0 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nBas te ln\n\nBF: 33 .5 m\n2\n\nso l l : 0 . 0 m\n2\n\nKüche Lager\n\nBF: 5 .5 m\n2\n\nWC\n\nBF: 14 .5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie l f l u r\n\nBF: 86 .5 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nLounge / Sp ie len\n\nBF: 33 .0 m\n2\n\nso l l : 0 .0 m\n2\n\nGarderobe Persona l\n\nBF: 16 .5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\n6. K lasse\n\nBF: 77 .0 m\n2\n\nso l l :66 .0 m\n2\n\n3. Klasse\n\nBF: 77 .5 m\n2\n\nso l l :66 .0 m\n2\n\nDachga r ten\n\nBF: 65 .5 m\n2\n\nEnt rée\n\nBF: 9 .5 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n6\n7\n5\nk\ng\n\n2\n.2\n.0\n0\n6\n7\n.3\n1\n\nKüchenkräuter\n\nBass i n\n\nSpie ls teg\n\nBF: 109.0 m\n2\n\nGS\n\nFITA\n\nA\nu\ns\ng\na\nb\ne\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nDN 90 Speng ler\n\nWAR\n\n1\nDN 90 Speng le r WAR\n\n3\nDN 90 Speng ler\n\nWAR\n\n5\nDN 90 Speng ler\n\nWAR\n\n4\nDN 90 Speng le r\n\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\n63PE-S\n\n90PE-S\n\n63PE-S\n\n90PE-S\n\n63PE-S\n20 PEX\n16 PEX\n\n75PE-S\n\n201\n\n24 °C\n\n- W\n\n202\n\n22 °C\n\n- W\n\n204\n\n22 °C\n\n- W\n\n203\n\n20 °C\n\n- W\n\n205\n\n22 °C\n\n- W\n\n207\n\n22 °C\n\n- W\n\n208\n\n22 °C\n\n- W\n\n211\n\n22 °C\n\n- W\n\n209\n\n22 °C\n\n- W\n\n210\n\n22 °C\n\n- W\n\n215\n\n22 °C\n\n- W\n\n212\n\n22 °C\n\n- W\n\n213\n\n24 °C\n\n- W\n\nH\n\nH\n\nKüche Umluft\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nØ\n80\nm\nm\n\nA\nLD\n\n-D\nS\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\n75PE-S\n\n63PE-S\n20 PEX\n16 PEX\n\n214\n\n22 °C\n\n- W\n\n216\n\n24 °C\n\n- W\n\n206\n\n22 °C\n\n- W\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n\n2\nDN 90 Speng le r\n\n75PE-S\n\nLtg . im Boden\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\nWAS\n3 110PE-S\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nØ 100\n\nHLS-Installationen OG\n\nDie HLS-Installationen sind im OG auf ein Minimum reduziert.\nBerücksichtigt sind lediglich Grundinstallationen der Leitungen\num einen Ausbau gewährleisten zu können.\nAusstattungen wie Apparate in den Nasszonen, Radiatoren, Lüftung ect.\nsind nicht in der Schätzung enthalten.\n\nObergeschoss Vorp ro jek t\nSan i tä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_102\n\n1 : 100\n\n630x400 mm\n3392_102_OG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichnet\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRe v .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61/ 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02.06 .2023 N.G.\n\n27.06.2023 N.G .\n\n02 .08 .2023 N .G.\n\nDie Pläne zeigen den Endzustand des Gebäudes nach dem technischen Ausbau aller Geschosse.\nFür das Obergeschoss sind in der Kostenschätzung allerdings nur die Grundinstallationen vorgesehen, die einen anschliessenden Ausbau gewährleisten.\n\nGrundriss OG\n\nHinweis:\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselHLKS Anlagenbeschrieb\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Lüftung u. Heizung 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 2 \n \n\n \n\n1.1.1 HEIZUNGSANLAGEN \n\n1.2 Berechnungsgrundlagen \n\nDie nachfolgenden technischen Daten sind im Rahmen der Ausführungsplanung  \nzu überprüfen. \n\n \n\n1.2.1 Heizlastberechnung \n\nDie Leistungsberechnung erfolgte nach: \n\n Norm: SIA 180/1-4, SIA 380, SIA 384/1-2-4-21 \n\n Tiefste Aussentemperatur: - 7°C \n\n \n\n1.2.2 Raumtemperaturen \n\nEs werden folgende Raumtemperaturen bis zu einer maximalen Aussentemperatur von –8°C \ngarantiert. \n\n Arbeitsplatz 22°C \n\n Zimmer 22°C \n\n Bad / Duschen 24°C \n\n WC 22°C \n\n Küchen 22°C \n\n Gang 22°C \n\n \n\n1.3 Anlageverzeichnis Heizung \n\n Wärmeerzeugung bestehend, Fernwärme \n\n Radiatoren 50/40°C \n\n  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Lüftung u. Heizung 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 4 \n \n\n \n \n\n2.1.1 LÜFTUNGSANLAGEN \n\n \n\nAllgemein / Ist Zustand \n\nBei der vorliegenden Anlage handelt es sich um einen Neubau eines Kindergartens in Prat-\nteln. \n\n \n\n \n\nBKP 244 Lüftungsanalgen \n\nSämtliche Nasszellen vom Kindergarten werden mit Ventilatoren ausgerüstet. Die Abluft wird \nstrangweise über Dach ausgeblasen.  \n\nDie Küchenablufthaube wird an eine Umlufthaube angeschlossen. \n\nSämtliche Abluftleitungen in den Schächten müssen gegen Körperschall entkoppelt werden. \nWo nötig sind entsprechende Dämmungen vorzusehen.  \n\nDie am 01.06.2006 eingetretenen Schallschutznormen sind in Kombination mit den akusti-\nschen Vorgaben des Bauphysikers oder Akustikers einzuhalten. \n\n \n\nAchtung Nebenarbeiten: Ablufthauben werden durch den Spengler geliefert und montiert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Lüftung u. Heizung 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 5 \n \n\nBKP 244.0 Keller  \n\nDie Keller werden natürlich belüftet. \n\n \n\n BKP 244.1 Nasszellenabluft \n\nSämtliche Nasszellen vom Kindergarten, werden mit Ventilatoren ausgerüstet die über den \nLichtschalter gesteuert werden. Die Abluft wird strangweise über Dach ausgeblasen. Die \nDachaustritte werden bauseits erstellt. \n\n \n\n     BKP 244.2 Küchenabluft \n\nDie Küchenablufthaube wird an eine Umlufthaube angeschlossen. \n\n \n\n \n\nSchallschutz \n\nDie Lüftungsinstallationen sind nach den Schallschutz – Normen SIA 181 erhöhte Anforde-\nrungen vorzunehmen. \n\n  \n\n \n\n \n\n               BKP 244.10           Unvorhergesehenes \n\nUnvorhergesehene Arbeiten im direkten Auftrag der Bauleitung. Diese Arbeiten werden vor \nder Ausführung durch den Heizungsunternehmer mit allen Rabatten offeriert. Die Ausfüh-\nrung der Arbeiten erfolgt erst nach Bestellung der Bauleitung oder Bauherrschaft. \n\nDiese Arbeiten und Lieferungen sind nach effektivem Aufwand mit den vom Unternehmer \nerstellten Nachträgen abzurechen \n\nUnvorhergesehenes gemäss Budget Fachplaner CHF 1‘000.—  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 2 \n \n\n \n\n \n\nBKP25 Sanitäranlagen \n\n  251 Allgemeine Sanitärapparate \n\nLiefern aller im Leistungsverzeichnis unter Pos. 251.0 beschriebenen Apparate, Armaturen \nund Garnituren inkl. allen erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterialien. \n\nDie Bauherrschaft wird in der Ausführungsphase ihre Apparate noch definitiv auswählen. Es \nwerden durch den Unternehmer einzelne Mehr- oder Minderkosten aufgestellt. \n\n \n\nDieser Kostenschätzung liegt noch keine Offerte zugrunde: \n\nSanitas Troesch AG \nMünchensteinerstrasse 127 \n4002 Basel \nTel.: 061 337 35 35 \n \n \n  \nAllgemein / Kindergarten \nDie Apparate im OG sind nicht in der Kostenschätzung eingerechnet \n \n\n \n \n \n \n\n \n\n  BKP 252 Spezielle Sanitärapparate  \n\n \n\n252.01 Lieferung Durchlauferhitzer \n\nLiefern und montieren aller Armaturen und Garnituren inkl. allen erforderlichen Dichtungs- \nund Befestigungs- Materialien. \n\nDieser Kostenschätzung liegt folgende Offerte zugrunde: \n\nClage GmbH \nPirolweg 4 \n21337 Lüneburg \n \n \n  \nOfferte Nr. 2520905 vom 30.06.2023 \n \nDie Durchlauferhitzer im OG sind nicht in der Kostenschätzung eingerechnet \n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Lüftung u. Heizung 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 4 \n \n\n \n \n\n2.1.1 LÜFTUNGSANLAGEN \n\n \n\nAllgemein / Ist Zustand \n\nBei der vorliegenden Anlage handelt es sich um einen Neubau eines Kindergartens in Prat-\nteln. \n\n \n\n \n\nBKP 244 Lüftungsanalgen \n\nSämtliche Nasszellen vom Kindergarten werden mit Ventilatoren ausgerüstet. Die Abluft wird \nstrangweise über Dach ausgeblasen.  \n\nDie Küchenablufthaube wird an eine Umlufthaube angeschlossen. \n\nSämtliche Abluftleitungen in den Schächten müssen gegen Körperschall entkoppelt werden. \nWo nötig sind entsprechende Dämmungen vorzusehen.  \n\nDie am 01.06.2006 eingetretenen Schallschutznormen sind in Kombination mit den akusti-\nschen Vorgaben des Bauphysikers oder Akustikers einzuhalten. \n\n \n\nAchtung Nebenarbeiten: Ablufthauben werden durch den Spengler geliefert und montiert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselHLKS Anlagenbeschrieb\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 3 \n \n\n \n\n \n\nBKP 253 Ver- und Entsorgungsapparate \n\n \n\n253.01  Lieferung Regenwassertank \n\nLiefern aller im Leistungsverzeichnis unter Pos. 253.01 beschriebenen Apparate und Arma-\nturen inkl. allen erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterialien. \n\nDieser Kostenschätzung liegt noch keine Offerte zugrunde: \n\nHeebag AG \nZollstrasse 20 \n9464 Lienz \nTel.: 071 767 70 70 \nFax: 071 767 70 75 \n \nOffert-Nr.  \n \n \n \n\n \n253.02 Montage Regenwassertank \n\nMontage vom Regenwassertank, gemäss der Offerte unter 253.01, an das neu erstellte \nGrundleitungen inkl. aller anfallenden Nebenarbeiten.  \n\nDie Elektro-Anschlussdaten sind dringend dem Elektroplaner resp. dem ausführenden Elekt-\nrounternehmen frühzeitig zu übergeben. \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 4 \n \n\n \n \n\n254.11 Kaltwasser WT \n\n \n\nLiefern und Montieren der erforderlichen Leitungen. \n\n \nErstellen der Kaltwasserleitungen, abgenommen ab dem Hauptabstellorgan im Technik EG. \nDie Installationen werden mit einem Feinfilter vor Verunreinigung geschützt.  \n\n \n\nWasserhärte ca. 38 fH°.  \n\n \n\nDie Strangaufteilung erfolgt wie folgt: \n\n- Feinfilteranlagen Betriebsdruck ND 16 \n\n- Gartenventile Bewässerung   hoch Druck \n\n- Kindergarten EG    red Druck \n\n- Kindergarten OG    red Druck \n\n- WC Aussenbereich \n\nEs wird im Kindergarten in der Technikzentrale eine eigene Verteilung aufgebaut mit DRV \nund Hauptabstellungen für die Steigzonen. \n\n \n\nDie horizontale Verteilung zu den einzelnen Steigschächten erfolgt im Erdgeschoss.  \n\nDie Steigzonen werden in Installationsschächten zu den Verteilern geführt. Ab dem Verteil-\nkasten werden die Apparate mit VPE- Materialien angeschlossen. Die Leitungen werden in \nden Vorwandelementen verlegt. Jede Steigzone ist separat abstellbar. \n\nSämtliche Abstellorgane sind, nach dem Erstellen der Diffusionsdämmung, zu beschriften. \n\nDer Kaltwasserverbrauch wird nicht mittels Zähler erfasst.  \n\nFür die Umgebung sind frostsichere Auslaufventile bestimmt worden, platzierung Eingangs-\nbereich und Garten. \n\nSämtliche Befestigungen mit Gummieinlagen. Aufhängebändchen dürfen nicht verwendet \nwerden. \n\nLeitungsmaterialien: \nKellerverteilung:   CNS Chromstahlrohre mit Pressfittingen \nSteigleitungen:   CNS Chromstahlrohre mit Pressfittingen \nApparateanschlussleitungen:  VPE- Materialien \nArmaturen:    nach URS Norm \n\n \n\nInbegriffen sind alle notwendigen Armaturen, Fittinge, Dichtungs- und Befestigungsmateria-\nlien. \n\nDie Anforderung an die Leitungsteile entspricht dem heutigen Stand der Technik. Inkl. allen \nBefestigungen und Nebenarbeiten. \n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 5 \n \n\n \n \n\n254.12  Warmwasser WTW  \n\n \n\nAbgenommen ab dem durch Fachspezialisten gelieferten Durchlauferhitzern im Kindergarten  \n\nDas Abstell- und Bezeichnungskonzept müssen dem Beschriftungskonzept entsprechen. \n\nAb dem Verteilkasten werden die Apparate mit VPE- Leitungen angeschlossen, die Leitun-\ngen werden in den Vorwandelementen verlegt. Der Abstand zu den verlegten Kaltwasserlei-\ntungen soll im Minimum 20 cm betragen. Mit Kabelbinder aneinander festgemachte Kalt- und \nWarmwasserleitungen sind nicht zulässig. Jede Steigzone ist separat abstellbar \n\nDer Längenausdehnung ist entsprechend Aufmerksamkeit zu schenken (starre Montage). \nDer Montageanleitung des Rohrherstellers ist Folge zu leisten. \n\nDer Warmwasserverbrauch wird nicht mittels Zähler erfasst.  \n\nSämtliche Abstellorgane sind, nach dem Erstellen der Diffusionsdämmung, zu beschriften. \n\nSämtliche Befestigungen mit Gummieinlagen. Aufhängebändchen dürfen nicht verwendet \nwerden. \n\nLeitungsmaterialien: \nKellerverteilung:   CNS Chromstahlrohre mit Pressfittingen \nSteigleitungen:   CNS Chromstahlrohre mit Pressfittingen \nApparateanschlussleitungen:  VPE- Materialien \nArmaturen:    nach URS Norm \n\n \n\nInbegriffen sind alle notwendigen Armaturen, Fitting, Dichtungs- und Befestigungsmateria-\nlien. \n\nDie Anforderung an die Leitungsteile entspricht dem heutigen Stand der Technik. Inkl. allen \nBefestigungen und Nebenarbeiten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 6 \n \n\n \n\n \n\n254.31  Abwasser WAS  \n\nErstellen der Abwasserinstallation nach SN 592 000 und deren mitgeltenden Bestimmungen, \nsowie den behördlichen Auflagen. Zur Anwendung kommt die Empfehlung Schweiz. \n\nDie Fallleitungen werden zu den Sammelleitungen geführt und mittels Anschlussrohrs über \nDach entlüftet. Die Dacheinfassung erfolgt Fachspezialisten. \n\nDie Fallleitungen sind mit Silent- Kunststoffrohren zu erstellen und nur mit Elektroschweiss-\nmuffen zu verbinden. \n\nKörperschallübertragungen sind mit geeigneten Massnahmen zu verhindern. Es sind Rohr-\nschellen mit Gummieinlagen zu verwenden und Wanddurchführungen mit Isolierschläuchen \nvom Bauwerk abzukoppeln. \n\nDem Schallschutz ist im Bereich vom Kindergarten zwingend erhöhte Beachtung zu schen-\nken. \n\nUnter der Bodenplatte und ausserhalb der Gebäude geführte Kanalisationsleitungen sind in \neiner Separaten Position erfasst. \n\n \n\nLeitungsmaterial:  - Anschlussleitungen EG-Attika  Pe-Silent Geberit \n    - Fallleitungen EG – Attika  Pe-Silent Geberit \n    - Sammelleitung UG   Pe-h Geberit \n\n \nInbegriffen sind alle notwendigen Armaturen, Formstücke, Dichtungs- und Befestigungsma-\nterialien. \n \n \n \n \n \n \n\n \n254.32 Regenabwasser WAS-R und WAR \n\nErstellen der kompletten Terrassenentwässerung und Dachwasserleitungen nach SN 592 \n000.  \n\nDie Terrassenentwässerung wird mittels Einläufen entwässert. Zusätzlich wird als Notüber-\nlauf ein Speier platziert. Spengler arbeiten \n\nUnter der Bodenplatte und ausserhalb der Gebäude geführte Kanalisationsleitungen sind \nBaumeisterarbeiten. \n\n \nDie Dachwasserleitungen werden zum grössten Teil durch den Spengler montiert. Alle sicht-\nbaren Entwässerungen werden durch den Spengler ausgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 7 \n \n\n \n\n \n\n 255 Dämmungen \n\nEs gilt das Kantonale Energiegesetz  wie auch Grundsätze für umweltschonendes Bau-\nen einzuhalten. Es sind keine FCKW- haltigen Produkte zu verwenden. \n \nDie Wand- und Deckendurchdringungen, sind separat vor den Dämmungen zu montieren. \n\nDie Rohrschellen sind zu überbauen. \n\n \n\n \n\n255.11  Kaltwasser WT  40mm \n\nDie Kaltwasserleitungen werden zur Verhinderung von Kondenswasserbildung ge-\ndämmt. \n \n \n                                                                                \n\n  Für sichtbar verlegte Leitungen sind PIR- Schalen mit Umhüllung aus PVC-\nUmmantelung vorgesehen, inkl. Flüssigkunststoff Anstrich. \n \nfür verdeckt verlegte Leitungen in Schächten  \n\nIsolierschläuche 31-35mm roh gemäss den Kantonalen Energiegesetz. \n\n \n \nBauseits: \nMauerdurchführungen durch Brandabschnitte sind mit FOAM- Schalen 30 mm zu \ndämmen. Der Anstrich zur Brandabschottung wird durch einen Fachspezialisten erstellt. \n \n \n\n \n\n255.21  Warmwasser WTW  \n   \n\nZur Verminderung von Wärmeverlusten werden sämtliche Warmwasserleitungen iso-\nliert, gemäss Kantonalem Energiegesetz. \nDämmstärken: DN 10-15 30mm \n\n DN 20-32 40mm                                                                     \n DN 40-50 50mm \n\n \n\n  Für sichtbar verlegte Leitungen sind PIR- Schalen mit Umhüllung aus PVC Ummante-\nlung vorgesehen. \n \nDämmen der verdeckt montierten Leitungen mit Dämmschlauch.  \n \nfür verdeckt verlegte Leitungen in Schächten  \n\nIsolierschläuche 41-50mm roh gemäss dem Kantonalen Energiegesetz. \n \n \n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 4 \n \n\n \n \n\n254.11 Kaltwasser WT \n\n \n\nLiefern und Montieren der erforderlichen Leitungen. \n\n \nErstellen der Kaltwasserleitungen, abgenommen ab dem Hauptabstellorgan im Technik EG. \nDie Installationen werden mit einem Feinfilter vor Verunreinigung geschützt.  \n\n \n\nWasserhärte ca. 38 fH°.  \n\n \n\nDie Strangaufteilung erfolgt wie folgt: \n\n- Feinfilteranlagen Betriebsdruck ND 16 \n\n- Gartenventile Bewässerung   hoch Druck \n\n- Kindergarten EG    red Druck \n\n- Kindergarten OG    red Druck \n\n- WC Aussenbereich \n\nEs wird im Kindergarten in der Technikzentrale eine eigene Verteilung aufgebaut mit DRV \nund Hauptabstellungen für die Steigzonen. \n\n \n\nDie horizontale Verteilung zu den einzelnen Steigschächten erfolgt im Erdgeschoss.  \n\nDie Steigzonen werden in Installationsschächten zu den Verteilern geführt. Ab dem Verteil-\nkasten werden die Apparate mit VPE- Materialien angeschlossen. Die Leitungen werden in \nden Vorwandelementen verlegt. Jede Steigzone ist separat abstellbar. \n\nSämtliche Abstellorgane sind, nach dem Erstellen der Diffusionsdämmung, zu beschriften. \n\nDer Kaltwasserverbrauch wird nicht mittels Zähler erfasst.  \n\nFür die Umgebung sind frostsichere Auslaufventile bestimmt worden, platzierung Eingangs-\nbereich und Garten. \n\nSämtliche Befestigungen mit Gummieinlagen. Aufhängebändchen dürfen nicht verwendet \nwerden. \n\nLeitungsmaterialien: \nKellerverteilung:   CNS Chromstahlrohre mit Pressfittingen \nSteigleitungen:   CNS Chromstahlrohre mit Pressfittingen \nApparateanschlussleitungen:  VPE- Materialien \nArmaturen:    nach URS Norm \n\n \n\nInbegriffen sind alle notwendigen Armaturen, Fittinge, Dichtungs- und Befestigungsmateria-\nlien. \n\nDie Anforderung an die Leitungsteile entspricht dem heutigen Stand der Technik. Inkl. allen \nBefestigungen und Nebenarbeiten. \n \n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselHLKS Anlagenbeschrieb + Kostenschätzung\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nKindergar ten 1\n\nBF: 90 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nIn teg ra t ionsKG\n\nBF: 16.5 m\n2\n\nso l l :15 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nMate r ia l raum\n\nBF: 13 .5 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGarde robe\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13.5 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 7 .0 m\n2\n\nso l l :10.0 m\n2\n\nMate r i a l raum\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nWC\n\nBF: 3 .5 m\n2\n\nHauswar t\n\nBF: 3 .0 m\n2\n\nSpie lgerä te t\n\nBF: 7 .5 m\n2\n\nRa\nm\npe\n\nm\nax\n.6\n%\n\nwie Sa lwe iden , Pu rpu rwe ide n , Ko r ne lk i r s chen\n\nbes\n\nEINGANG NORD\n\nEIN\n\nUND\n\nZaun\n\nZaun\n\nZa\nun\n\nch\n\ngedeckte r Aussenraum\n\nBF: 106.0 m\n2\n\nPutz / HT / Server\n\nKindergar ten 2\n\nBF: 88 .0 m\n2\n\nso l l :80 .0 m\n2\n\nKindergar ten 3\n\nBF: 87 .0 m\n2\n\nso l l :80.0 m\n2\n\nNische\n\nBF: 13 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .5 m\n2\n\nso l l :20 .0 m\n2\n\nGruppenraum\n\nBF: 24 .0 m\n2\n\nso l l :20.0 m\n2\n\nM\na\ng\nic\n\n67\n5\nkg\n\n2.\n2.\n00\n67\n.3\n1\n\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nb\ns\nta\nn\nd\nz\nu\nG\ne\nm\ne\ni n\nd\ne\ns\ntr\na\ns\ns\ne\n\ng\ne\nm\n.\nR\nB\nG\n§\n9\n5\nb\n4\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\ntr\na\ns\ns\ne\nn\nl i\nn\ni e\n,\n\nj e\nd\no\nc\nh\nm\nin\nd\ne\ns\nte\nn\ns\n7\nm\nv\no\nn\nd\ne\nr\nS\nt r\na\ns\ns\ne\nn\na\nc\nh\ns\ne\n\nSpie lp la t z, best .\n\nRutschbahn verschoben\n\nVogelnes tschaukel versetz t\n\nFa l l schu t z Rundk ies 4 /8 2x Han\n\nverschKle t te rs te in\n\nSi tzbank\n\nReckstange\n\nHochs i tz\n\nSte inmauer red imensionier t\nK le t t e rsp inne red imens ion i er t\n\nbes t . Hüge l ge te\n\nund verschoben\n\nEinzels träucher\n\nbes t . S t räuche r\n\n+0 .60\n\nbes t . Gehö lz e\n\nneuer Schluch tenweg\n\nS lack l ine , ve rschoben\n\n8 .5 qm\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la t z\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nLP-Arbe i tsp la tz\n\nBF: 10 .0 m\n2\n\nso l l :10 .0 m\n2\n\nSpie lp la tz\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :-4.68\nA :-4.70\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA :\n\nKS 80/60 best.\nD :+/- 0.00\nE :\nA : STZ 300\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\nSTZ 150\n\n110PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n20 PEX\n\nDN 90 Speng le r\n\nWAR\n5\n\nDN 90 Speng ler\nWAR\n4\n\nDN 90 Speng ler\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKA 125\nPU PE-S 110 KA 125\n\nPU PE-S 110\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n102\n\n22 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n24 °C\n- W\n\n103\n\n22 °C\n- W\n\n104\n\n22 °C\n- W\n\n105\n\n22 °C\n- W\n\n106\n\n24 °C\n- W\n\n1\n\nH\n\nZulei tung Heizung im Boden\n\nGruppe 1\n\nGruppe 2\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge :\n\nTrivent Limodor\nF/M-EC 60/30 N\n60 m3/h\nweiss\n\nEinrohr-Ventilator Dusche\n\nFabrikat :\nTyp :\nLuftmenge:\nGrösse :\n\nLimodor / Trivent\nALD-DS Isoliert\n15 m3/h\n400x152mm\n\nZuluftautomat\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nKüche Umluft\n\nH H\n\nHeizung uk. Decke\n\nHeizung uk. Decke\n\nØ 100\n\nKA 125\nPU PE-S 110\n\nPE\n12\n5\n\n56PE-S\n16 PEX\n\n110PE-S\n16 PEX\n\nPE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nP\nE\n12\n5\n\nPE\n12\n5\n\nPE 110\n\nÜberlauf Tank\n\nR\neg\nen\nw\nas\nse\nrta\nnk\n\nNeu SS d=1.00m\nBeschriftet Entlüft. 110 PE\n\nKS 60\nD :\nE :\nA :\n\nØ 100\n63PE-S\n16 PEX\n\nØ 100\n\n63PE-S\n16 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n63PE-S\n16 PEX\n20 PEX\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nPE 110\n\n75PE-S\n\nKA 110\nPU PE-S 75\n\nKüche Umluft Küche Umluft\n\n63PE-S\n\nWAS\n7 75PE-S\n\nWAS\n6 75PE-S\n\nWAS\n2 110PE-S\n\nWAS\n4 110PE-S\n\nWAS\n5 110PE-S\n\nWAR\n1\n\nDN 90 Speng le r WAR\n3\n\nDN 90 Speng ler\nWAS-R\n\n1\nDN 90 Speng ler\n\nWAS-R\n\n2\nDN 90 Speng ler\n\nWAS\n1 75PE-S\n\nWAR\n2\n\nDN 90 Speng ler\nWAS\n3 110PE-S\n\n101\n\n22 °C\n- W\n\n- W\n\n56PE-S\n16 PEX56PE-S\n\n16 PEX\n\nØ 80mm\nALD-DS\n\nErdgeschoss Vorp ro jek t\nSan i t ä r , He izung und Lü f tung\n\nPlan Nr . :\n\nMst . :\n\nGrösse:\n\n3392_101\n\n1 : 100\n\n630x594 mm\n3392_101_EG_S_H_L.PRT\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nDa t um\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeze ichne t\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nGeprü f t\n\nRev .D\n\nRev.C\n\nRev .B\n\nRev.A\n\nP lan 30 .05 .2023 N .G.\n\nNeu b a u K i n d e r g a r t e n\nA e g e lm a t t , 4 1 3 3 P r a t t e l n\n\nHTP-Gutzwi l le r GmbH\n\nBachmat ten 9\n\nCH-4435 Niederdor f\n\nTe l : +41(0 )61 / 953 70 37\n\nSANITAER SIA 410/1-2 Bezeichnung Materialien\n\nPE, PE Silent\nPE, PE Silent\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\nCrNiSt, PEX\n\nWAS\nWAR\nWKN\nWKR\nWBV\nWWZ\n\nSchmutzwasser\nRegenwasser\nKaltwasser Netzdruck\nKaltwasser reduzierter Druck\nWarmwasser\nZirkulation / Begleitheizung\n\nbraun\nblau\ngruen\ngruen\nrot\nrot\n\nSANITAER - DÄMMUNGEN\n\nUmhuellung aus PVC\nKW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen 40mm\n\nd = 15, => 30mm\nUmhuellung aus PVC Lambda Wert = <0.030 W/mk\n\nWW: sichtbar=PIR-Hartschaumschalen, Mineralwoll-Schalen\n\nche mit anorganischen Schalen isoliert\nwerk mit Schaumstoffumwickelt. Mauer- und Deckendurchbrue-\nSchmutzabwasser: Anschlussleitungen im Bereich vom Mauer-\n\nd = 22, bis d = 35 => 40mm\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nLeitungen im Boden und verdeckt, Dämmschlauch 35mm\n\nBezeichnungLUEFTUNG SIA 410/1-2 Materialien\n\nSendzimir - Verzinktes - Stahlblech\nDichtheitsklasse: Klasse C\nKanalstaerke:\nRohre: d = bis 600mm; 0.45 - 0.62mm\nKanaele: bis 800mm laenge; 0.75mm\n\nueber 800mm laenge; 1.00mm\n\nK Konus\nE Etage\nP Passstueck\nEK Einstellklappe mit\n\nMK Motorklappe\nSD Schalldaempfer\n\nStellsegment\n\nAUL\nZUL\nZUL\nABL\nFOL\nUML\n\ngruen\nrot\nviolett\ngelb\nblau\norange\nhellblau\n\nAussenluft\nZuluft erwaermt\nZuluft klimatisiert\nAbluft\nFortluft\nUmluft\nGeraete\n\nHEIZUNG SIA 410/1-2 Bezeichnung\n\nWarmwasser Ruecklauf\n\nWarmwasser Vorlauf\n\nWW-RL\n\nWW-VL\n\nblau\n\nrot\n\nLEGENDE DAEMMUNGEN\n\nHEIZUNG\nReine Heizleitungen gedaemmt mit PIR-Hartschaumschalen\nUmhuellung aus Hart-PVC Lambda-Wert 0,025-0,03 W/mK\nDaemmstaerke : DN 10-15 30 mm / DN 20-32 40 mm / DN 40-50 50 mm\nLeitungen im Boden-, Wandschlitz und Sockel gedaemmt\nmit 30 mm Mineralwolle.\n\n02 .06 .2023 N .G.\n\n27.06.2023 N.G.\n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Lüftung u. Heizung 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 3 \n \n\n2.  Kostenschätzung +/- 15% \n\n2.1 BKP240 Heizungsanlagen \n\n \n\nHeizung \n\n241.0 Rohrleitungen CHF 5’500.- \n\n242.0 Rohrdämmungen CHF 6'500.- \n\n243.1 Radiatoren CHF 17'500.- \n\n244.0 Transport und Montage CHF 12'000.- \n\n \n\n259    Übriges CHF 3’000.- \n\n \n\n \n\nTotal BKP240 Heizungsanlagen    CHF  44’500 .- \n\nKosten exkl. MwSt. \n\n  \n\n Die Heizungsinstallationen sind im OG auf ein Minimum reduziert. \n\n Berücksichtigt sind lediglich die Grundinstallationen der Leitungen, um einen Ausbau \ngewährleisten zu können. \n\nEs sind keine Radiatoren im OG eingerechnet. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4435 Niederdorf, 02.08.2023 HTP-Gutzwiller GmbH \n Bachmatten 9 \n 4435 Niederdorf \n  \n\n                                                                                \n \n \n Natascha Gutzwiller \n \n \n \n \n \n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Lüftung u. Heizung 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 6 \n \n\n \n\n \n\n3. Kostenschätzung +/- 15% \n\n3.1 BKP244 Lüftungsanlagen \n\n \n\nLüftungsanlage \n\n244.2 Nasszellenabluft CHF 12’500.- \n\n259    Übriges CHF 3’000.- \n\n \n\n \n\nTotal BKP244 Lüftungsanlagen    CHF  15’500 .- \n\nKosten exkl. MwSt. \n\n \n\n Die Lüftungsinstallationen sind im OG auf ein Minimum reduziert. \n\n Berücksichtigt sind lediglich die Grundinstallationen der Leitungen, um einen Ausbau \ngewährleisten zu können. \n\nEs sind keine Abluftventilatoren im OG eingerechnet. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4435 Niederdorf, 02.08.2023 HTP-Gutzwiller GmbH \n Bachmatten 9 \n 4435 Niederdorf \n  \n\n                                                                                \n \n \n Natascha Gutzwiller \n \n \n\n                     \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 8 \n \n\nBauseits: \nMauerdurchführungen durch Brandabschnitte sind mit FOAM- Schalen 40 mm zu \ndämmen. Der Anstrich zur Brandabschottung wird durch einen Fachspezialisten erstellt. \n \n \n\n \n255.31  Abwasser WAS  \n \nSämtliche Wand- und Deckendurchführungen sowie unterputz verlegte Anschluss- und Fall-\nleitungen sind mit Dämmschläuchen oder Bandagen zu isolieren. \n\n KEIN KONTAKT ZU BAUKÖRPER \n\nIn übergeordneten Räumen werden Umlenkungen der Fallleitungen mit Dämmschlauch Ge-\nberit- Isol zusätzlich gedämmt, inklusive 1 m der horizontalen Leitungen  \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 11 \n \n\n \n\n \n\nVorprojekt Kostenschätzung +/- 15% \n\n \n\n1.1 BKP25 Sanitäranlagen \n\n \n\nBKP251 Allgemeine Sanitärapparate \n\n \n\n \n\n251 Allgemeine Sanitärapparate Lieferung CHF 37’000.- \n\n251 Allgemeine Sanitärapparate Montage CHF 7’500.- \n\n252 Durchlauferhitzer  CHF 3’300.- \n\n253 Regenwassertank CHF 6'000.- \n\n254 Leitungen CHF 35’500.- \n\n255 Dämmungen CHF 4’500.- \n\n259 Übriges CHF 5’000.- \n\n \n\nTotal BKP25 Sanitäranlagen   CHF   98’800.- \n\nKosten exkl. MwSt. \n\n \n\nDie Sanitärinstallationen sind im OG auf ein Minimum reduziert. \n\nBerücksichtigt sind lediglich die Grundinstallationen der Leitungen, um einen Ausbau gewähr-\nleisten zu können. \n\n \n\n \n\n \n\n4435 Niederdorf, 02.08.2023 HTP-Gutzwiller GmbH \n Bachmatten 9 \n 4435 Niederdorf \n  \n\n                                                                                \n \n \n Natascha Gutzwiller \n \n \n\n                     \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 7 \n \n\n \n\n \n\n 255 Dämmungen \n\nEs gilt das Kantonale Energiegesetz  wie auch Grundsätze für umweltschonendes Bau-\nen einzuhalten. Es sind keine FCKW- haltigen Produkte zu verwenden. \n \nDie Wand- und Deckendurchdringungen, sind separat vor den Dämmungen zu montieren. \n\nDie Rohrschellen sind zu überbauen. \n\n \n\n \n\n255.11  Kaltwasser WT  40mm \n\nDie Kaltwasserleitungen werden zur Verhinderung von Kondenswasserbildung ge-\ndämmt. \n \n \n                                                                                \n\n  Für sichtbar verlegte Leitungen sind PIR- Schalen mit Umhüllung aus PVC-\nUmmantelung vorgesehen, inkl. Flüssigkunststoff Anstrich. \n \nfür verdeckt verlegte Leitungen in Schächten  \n\nIsolierschläuche 31-35mm roh gemäss den Kantonalen Energiegesetz. \n\n \n \nBauseits: \nMauerdurchführungen durch Brandabschnitte sind mit FOAM- Schalen 30 mm zu \ndämmen. Der Anstrich zur Brandabschottung wird durch einen Fachspezialisten erstellt. \n \n \n\n \n\n255.21  Warmwasser WTW  \n   \n\nZur Verminderung von Wärmeverlusten werden sämtliche Warmwasserleitungen iso-\nliert, gemäss Kantonalem Energiegesetz. \nDämmstärken: DN 10-15 30mm \n\n DN 20-32 40mm                                                                     \n DN 40-50 50mm \n\n \n\n  Für sichtbar verlegte Leitungen sind PIR- Schalen mit Umhüllung aus PVC Ummante-\nlung vorgesehen. \n \nDämmen der verdeckt montierten Leitungen mit Dämmschlauch.  \n \nfür verdeckt verlegte Leitungen in Schächten  \n\nIsolierschläuche 41-50mm roh gemäss dem Kantonalen Energiegesetz. \n \n \n \n\nHTP-Gutzwiller GmbH Anlagebeschrieb Sanitär 3393_ Neubau KIAE in Pratteln \n\n \n\n02.08.2023 Seite 8 \n \n\nBauseits: \nMauerdurchführungen durch Brandabschnitte sind mit FOAM- Schalen 40 mm zu \ndämmen. Der Anstrich zur Brandabschottung wird durch einen Fachspezialisten erstellt. \n \n \n\n \n255.31  Abwasser WAS  \n \nSämtliche Wand- und Deckendurchführungen sowie unterputz verlegte Anschluss- und Fall-\nleitungen sind mit Dämmschläuchen oder Bandagen zu isolieren. \n\n KEIN KONTAKT ZU BAUKÖRPER \n\nIn übergeordneten Räumen werden Umlenkungen der Fallleitungen mit Dämmschlauch Ge-\nberit- Isol zusätzlich gedämmt, inklusive 1 m der horizontalen Leitungen  \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselBrandschutz Situation\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\n____\n\n29\n37\n\n34744\n\n12716\n\n16952\n\n87\n35\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:500\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nSituationsplan\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nRev. XY, dd.mm.yyyy\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n200\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nSituationsplan\n\nInformation Brandschutz\nGebäudeteil:\n1. Geometrie / Nutzung / Brandabschnittbildung\n\nGebäude geringer Höhe\nBauliches Konzept\n\nBrandabschnitts- Fluchtwege\nvertikal horizontal\n\nGebäudegeometrie:\nKonzept:\n\nTragwerk\n\nR 30\n\nNutzung:\n\nGeschossdecken\n\nREI 30 EI 30 REI 30 RF 1 EI 30\nbildende Wand\n\n2. Spezifische Bauteile 3. Qualitätssicherung\nQSS Stufe 1\n\n4. Materialisierung\nBauteil: Tragwerk: Holz\n\nDach: oberste Schicht RF1\nAussenwandbekleidung: Holz/Verputzt\n\n5. Instalationschächte\n\n6. Brandschutzanlagen\nBrandmeldeanlage:\nSprinkleranlage:\n\nnein\nnein\n\nEntrauchung: nein\n\n8. Spezielles\n\n7. Löscheinrichtungen\n\nSicherheitsbeleuchtung:\nRettungszeichen:\n\nBüro, Schule, Gewerbe\n\nBlitzschutz:\n\nja, im vertikalen Fluchtweg\nja\nnein\n\n7. Löscheinrichtungen\nHandfeuerlöscher: ja, 1x pro Stockwerk\nWasserlöschposten:\n\nHeizung: zu definieren\nSchutzabstände: Regelabstände sind nicht eingehalten:\n\nnein\n\nQS-Verantwortlich:\nArmin Schawalder\nTimbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG\nFalkenplatz 1, 3012 Bern\n\nN\n\nOW\n\nS\n\nEG/ 1.OG\n\n2. OG (Aufstockung) k.A. k.A. EI 30 REI 30 RF 1 EI 30\n\nErsatzmassnahmen gem. VKF 15-15,Variante E\n\n N\neu\n\nba\nu\n\n1'\n60\n\n0 \nm\n\n2\n\n6x11m\n\nStellfäche für Hubrettungsfahrzeug\n\nBodenbelastung 800kN/m2\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 m\n\nNotausgang\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nSchlauchlänge Feuerwehr\n\nNeubau Kindergarten, wird an bestehendes Schulhaus angebaut. Bestand ist nicht Teil dieses Konzepts.\n\nFassade k.A.\n\n- vertikal\n- horizontal\n- Revisionsöffnungen\n\nSchächte\nGeschossweise verschlossen RF1\n\nEI30\nRF1\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nBe\nsta\n\nnd\n - \n\nnic\nht \n\nBe\nsta\n\nnd\ntei\n\nl d\ner\n\n B\nra\n\nnd\nsc\n\nhu\ntzb\n\neu\nrte\n\nilu\nng\n\nIn\nte\n\ngr\nat\n\nio\nns\n\nKG\n\nG\nar\n\nde\nro\n\nbe\n\nW\nC\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nlra\num\n\nG\nar\n\nde\nro\n\nbe\n\nG\nar\n\nde\nro\n\nbe\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nlra\num\n\nM\nat\n\ner\nia\n\nlra\num\n\nW\nC\n\nW\nC\n\nPu\ntz\n\n/H\nT/\n\nSe\nrv\n\ner\nKi\n\nnd\ner\n\nga\nrte\n\nn \n2\n\nKi\nnd\n\ner\nga\n\nrte\nn \n\n3\n\nN\nis\n\nch\ne\n\nG\nru\n\npp\nen\n\nra\num\n\nG\nru\n\npp\nen\n\nra\num\n\nG\nru\n\npp\nen\n\nra\num\n\nLP\n-A\n\nrb\nei\n\nts\npl\n\nat\nz\n\nKi\nnd\n\ner\nga\n\nrte\nn \n\n1\n\nLP\n-A\n\nrb\nei\n\nts\npl\n\nat\nz 2 2\n\nLP\n-A\n\nrb\nei\n\nts\npl\n\nat\nz\n\nbest. Geländer\n\n42.56 m\n\nEG, 1. OG, (2. OG):\n\nBrandabschnitte: Holz\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselBrandschutz-Konzept EG\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nErdgeschoss\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n201\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nErdgeschoss\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nge\nm\n\n. R\nBG\n\n§\n\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nIntegrationsKG\n\nGarderobe\n\nWC Materialraum\n\nGarderobe Garderobe\n\nMaterialraum MaterialraumWC WCPutz/HT/Server\n\nKindergarten 2 Kindergarten 3\n\nNische\n\nGruppenraum Gruppenraum Gruppenraum\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nKindergarten 1\n\nLP-Arbeitsplatz\n2\n\n2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\n22.43 m 22.43 m 22.33 m\n\n6.09 m\n\nbe\nst.\n\n G\nelä\n\nnd\ner\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nErdgeschoss\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n201\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nErdgeschoss\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nge\nm\n\n. R\nBG\n\n§\n\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nIntegrationsKG\n\nGarderobe\n\nWC Materialraum\n\nGarderobe Garderobe\n\nMaterialraum MaterialraumWC WCPutz/HT/Server\n\nKindergarten 2 Kindergarten 3\n\nNische\n\nGruppenraum Gruppenraum Gruppenraum\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nKindergarten 1\n\nLP-Arbeitsplatz\n2\n\n2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\n22.43 m 22.43 m 22.33 m\n\n6.09 m\n\nbe\nst.\n\n G\nelä\n\nnd\ner\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselBrandschutz-Konzept OG\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\n1. Obergeschoss\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n202\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\n1. Obergeschoss\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nHauptraumReg-K üche\n\nGarderobe\n\nTeam / Pause\n\nBüro Sitzung\n\nRuhe\n\nPutz/Lager\nBF:5.0  m 2\n\nToben\nBasteln\n\nKüche Lager\nBF:5.0  m 2\n\nWC\n\nSpielflur\n\nLounge / Spielen\n\nGarderobe Personal\n\nDachgarten\n\nEntr ée\n\nTreppenhaus\n\nM\nag\n\nic\n67\n\n5 \nkg\n\n2.\n2.\n\n00\n67\n\n.3\n1\n\nKüchenkr äuter\n\nBassin\n\nGS\n\nAu\nsg\n\nab\ne\n\n25.85 m\n\n25.82 m\n\n34.23 m\n\n31.46 m\n\n27.01 m\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nErdgeschoss\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n201\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nErdgeschoss\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nge\nm\n\n. R\nBG\n\n§\n\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nIntegrationsKG\n\nGarderobe\n\nWC Materialraum\n\nGarderobe Garderobe\n\nMaterialraum MaterialraumWC WCPutz/HT/Server\n\nKindergarten 2 Kindergarten 3\n\nNische\n\nGruppenraum Gruppenraum Gruppenraum\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nKindergarten 1\n\nLP-Arbeitsplatz\n2\n\n2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\n22.43 m 22.43 m 22.33 m\n\n6.09 m\n\nbe\nst.\n\n G\nelä\n\nnd\ner\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselBrandschutz-Konzept Schnitt\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nHinweis:\nDie auf dem Positionsplan aufgeführten Masse dienen lediglich zur Ausarbeitung der Bauteilpositionen.\nBasis für die geometrische Planung des Gebäudes sind die Ausführungspläne der Architektur.\n\nRev.\n\nRev.\n\nBauherrschaft:\n\nObjekt:\n\nArchitekt:\n\nDat. Format inkl. Rahmen\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\nSébastien Bonifacio 1:100\n\nBauteil:\n\nFundationskonzept\n\n-\n\nRev.\n\nRev.\n\n10.07.2023\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\7 Statik\\230090 Statikplan.2d\n\nSchulh. Aegelmatt, Pratteln\n\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\nGemeinde Pratteln, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt\n\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n230090\n\nPlan Nr.\n\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\n1065\n\n594 x 420 mm\n\nMicropfahl l = 9m\n\nFrostrigel auf Micropfähle\n\nBodenplatte 30cm\n\nFundamentvertiefung\n\nh = 80 cm b = 50 cm\n\nNiesenstrasse 1\n\nCH-3600 Thun\n\nTel. (+41) 058 255 15 10\n\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\n\nCH-8005 Zürich\n\nTel. (+41) 058 255 15 20\n\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\n\nCH-3012 Bern\n\nTel. (+41) 058 255 15 30\n\nbern@timbatec.ch\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nFundationskonzept Erdgeschoss Kindergarten\n\nLegende:\n\nFundamentvertiefung 40cm\n\nFundamentvertiefung 50cm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nF\nu\nn\nd\na\nm\n\ne\nn\ntv\n\ne\nrt\n\nie\nfu\n\nn\ng\n\n4\n0\nc\nm\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nErdgeschoss\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n201\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nErdgeschoss\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nge\nm\n\n. R\nBG\n\n§\n\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nIntegrationsKG\n\nGarderobe\n\nWC Materialraum\n\nGarderobe Garderobe\n\nMaterialraum MaterialraumWC WCPutz/HT/Server\n\nKindergarten 2 Kindergarten 3\n\nNische\n\nGruppenraum Gruppenraum Gruppenraum\n\nLP-Arbeitsplatz\n\nKindergarten 1\n\nLP-Arbeitsplatz\n2\n\n2\n\nLP-Arbeitsplatz\n\n22.43 m 22.43 m 22.33 m\n\n6.09 m\n\nbe\nst.\n\n G\nelä\n\nnd\ner\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\n10\n.81\n\nm\n7.8\n\n1\n\nR0\nR3\n\n0\nR3\n\n0\n\nR3\n0\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nmögliche Aufstockung mögliche Aufstockung\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nSchnitte\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n206\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nSchnitte\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nLängsschnitt Quersschnitt\n\nmögliche Aufstockung\n\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\n10\n.81\n\nm\n7.8\n\n1\n\nR0\nR3\n\n0\nR3\n\n0\n\nR3\n0\n\nR_\n_\n\n____\n\nNiesenstrasse 1\nCH-3600 Thun\nTel. (+41) 058 255 15 10\nthun@timbatec.ch\n\nAusstellungsstrasse 36\nCH-8005 Zürich\nTel. (+41) 058 255 15 20\nzuerich@timbatec.ch\n\nFalkenplatz 1\nCH-3012 Bern\nTel. (+41) 058 255 15 30\nbern@timbatec.ch\n\nmögliche Aufstockung mögliche Aufstockung\n\nBauherrschaft:\n\nArchitekt:\n\nDat. Plan Gr.\n\nGez. Mst.\n\nProjekt Nr.\n\ntmo 1:200\n\nBauteil:\n\nBrandschutzplan\n\n03.08.2023\n\nSchulhaus Aegelmatt, Pratteln\n\nGemeinde Pratteln\n\nGempenstrasse 10, CH-4053 Basel\nBrandenberger Kloter Architekten AG\n\n230090\nPlan Nr.\n\nSchnitte\n\nSchlossstrasse 34 CH-4133 Pratteln\n\nObjekt:\n\nPhase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung\n\nR:\\00_Projekte_TT\\Aufträge\\230090_Schulh. Aegelmatt, Pratteln\\4 Brandschutz\\230090_BS Konzeptpläne tmo.2d\n\n-\n\n206\n\n420 x 297 mm\n\nIngenieurbüro für Holzbau,\n\nwww.timbatec.ch\n\nTimbatec Holzbauingenieure Schweiz AG\n\nProduktentwicklung und Bauphysik\n\nTimber and Technology\n\nBS Konzeptpläne\nSchnitte\n\nRev. YX, dd.mm.yyyy\n\nLängsschnitt Quersschnitt\n\nmögliche Aufstockung\n\nInstallationschächte\n\nvertikaler Fluchtweg\n\nFeuerwiderstand EI 30-RF1\n\nFeuerwiderstand EI 60\n\nTüre / Tor EI 30\n\nselbstschliessend (TS)\n\nAufzugstüre RF1\n\nFluchtweglänge\n\nFeuerwiderstand Tragwerk\n\nSN EN 179 oder nicht abschliessbar\nNotausgangsverschluss gemäss\n\nHauptzugang Feuerwehr\n\nZusätzlicher Zugang Feuerwehr\n\nNotausgang\n\nFeuerwiderstand EI 30\n\nZuluft / Abströmung\nnatürlich\n\nStellfläche Feuerwehr\n\n984 mm\n\nNotausgang nachleuchtend\n\nHandfeuerlöscher\n\nZuluft / Abströmung natürlich\n\nFluchtwegbreite1.20 m\n\nBereich mit\nSicherheitsbeleuchtung\n\nFeuerwiderstand EI 60-RF1\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselÜbersicht zur Kostenschätzung\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nOG / Fita\n\nUnterkonstruktion aus Holz für Bries Soleil.\nTragfähigkeit auf späteren Ausbau der PV-Anlage ausgelegt.\n\n1\n\n4\n\n2\n\n3\n\n5\n7\n\n6\n\n1\n\nVertikalmarkise und sonstiger Sonnenschutz\nim OG nicht berücksichtigt.\n\n2\n\n3 Spenglerarbeiten und Brüstungsabdeckungen\nfür EG und OG berücksichtigt.\n\n4 Fassadenplatten zur Verschattung in EG + OG,\nwenn möglich Re-Use aus Gemeindebeständen.\n\n5 Fassadenrinnen EG + Terrasse OG berücksichtigt.\n\n6\nOG ohne Schreinerarbeiten, Kücheneinbauten\noder Möblierung.\n\n7\nEG inkl. Schreinerarbeiten zu eingebauten Möbeln, Sockelleisten,\nLeibungsauskleidungen und Kücheneinbauten.\n\nAussenwände berücksichtigt.\nKosten bei Bauing enthalten.\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n1\n\n8\n\n2\n\n3\n\n4\n\n510\n\n11\n6\n\n7\n\n12\n\nInnentüren (auch Schiebe- und Falttüren)\nnicht enthalten.\n\nWände des Zimmermanns bis OSB-Platte enthalten.\nBeplankung und Leichtbauwände nicht berücktsichtigt.\n\nBewegliche und festverbaute\nMöblierung, sowie die Küche sind nicht berücksichtig.\n\nUnterboden enthalten.\nLinoleum und Brossenmatten nicht berücksichtigt.\nDeckenbekleidung und Unterkonstruktion nicht enthalten.\n\nTragwerk (Stützen, Träger, Windverbände usw.)\nvollständig und UV-schutzbehandelt enthalten.\n\nVertikaler Fluchtweg mit Wänden, Treppe,\nFenster und Türen enthalten.\nOber ächenbehandlung der Wände nicht enthalten.\n\n8\nGIS-Wände enthalten. Ober ächenbehandlung,\nSanitärobjekte, Abdichtungen und Platten nicht berücksichtigt.\n\n9\n\n13\n\n9 Trockenbau-/ GK-Wände nicht enthalten.\n\nFlüssigkunststo abdichtungen, Gefälledämmung,\nSplittschüttung und Fassadenrinnen enthalten.10\n\n1\n\nPlattenbelag der Terrasse nicht enthalten.11\n\nBrüstungs- und Simsbleche aussen enthalten.12\n\nSämtliche Fenster enthalten.\nVertikalmarkisen, Vorhänge, Sonnensegel\no.Ä. nicht berücksichtigt.\n\n13\n\nFassade + Brise Soleil\n\n1\nAufzugschacht und -anlage EG - OG berücksichtigt.\nKosten für Aufzugschacht bei Bauing enthalten.\n\n2\n\n2 Sämtliche Innen- und Aussentüren enthalten.\n\n3\n\n3\nSämtliche Wände mit Beplankung\nund Ober ächenbehandlung enthalten.\nLehmplatten und -putz durch GK ersetzt.\n\n4\n\n4\n\nFundamente, Dämmung, Bodenplatte,\nUnterboden und sämtliche Bodenbeläge enthalten.\nDeckenbekleidung und Unterkonstruktion berücksichtigt.\n\n5\n\n5\n\n6\nVertikaler Fluchtweg mit Wänden, Treppe,\nFenster und Türen enthalten.\nOber ächenbehandlung der Wände nicht enthalten.\n\n6\n\nFestverbaute Möblierung (Fensterbänke, Garderoben,\nSchränke, Küchenzeilen, usw.) enthalten.\n\n7\n\n7\n8\n\nGIS-Wände, WC-Trennwände, Abdichtungen,\nSanitärobjekte und Platten enthalten. 8\n\n*\n\n9\n\n9\n\nSämtliche Aussentüren, Fenster,\nund Vertikalmarkisen enthalten.\n\nUmlaufende Flüssigkunststo abdichtung\nund nötige Fassadenrinnen enthalten.10\n\n10\n\nFugenbau entfällt\n\n11\n\nUmgebungsarbeiten auf ein Minimum reduziert.\nAnnahme berücksichtigt den Materialeinkauf der\nErschliessung und Anschlussarbeiten.\n\n11\n\nDie Elektro- und HLS-Installationen sind im OG auf ein Minimum reduziert.\nBerücksichtigt sind lediglich Grundinstallationen der Leitungen um einen\nAusbau gewährleisten zu können.\nAusstattung wie Lavabos, WCs, Leuchten, Küchengeräten usw.\nsind in der Schätzung nicht enthalten.\n\n*\nFugenbau entfällt\n\nDie Kostenschätzung für den Kindergarten geht von einem bezugsfertigen Ausbau aus.\nAlle Wände, Böden und Decken mit ihren entsprechenden Ober ächen, die Haustechnik\nund fest eingebaute Möbel sind in der Kostenschätzung berücksichtigt. Die Kosten für bewegliche Möbel\nund Ausstattungsgegenstände wie Vorhang- und Bilderschienen, Wandtafeln o.Ä. sind nicht enthalten.\n\nIm gesamten Gebäude sind alle Lehmplatten und -verputze durch GK-Ober ächen ersetzt worden. Des Weiteren entfallen alle PV-Paneele\nund werden durch Re-Use-Platten ersetzt. Die Unterkonstruktion soll so bemessen werden,\ndass die Montage einer PV-Anlage in der Fassade zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.\n\nTragwerk (Stützen, Träger, Windverbände usw.)\nvollständig und UV-schutzbehandelt enthalten.\n\nEG / Kindergarten\n\nHonorare\n\nHLKS-E im OG / Fita\n\nDie Honorare der Kostenschätzung sind für einen TU mit einem\nStundensatz von 95 Chf berechnet. Vorprojekt und Bauprojekt sind\nin den Honoraren nicht berücksichtigt.\n\nIn den Architekturleistungen sind lediglich Aufgaben\nzur gestalterischen Leitung enthalten.\nDie Schätzung ist mit einem Stundensatz von 130 Chf kalkuliert.\n\nDie Honorare der Fachplaner sind bis einschliesslich Submission enthalten\nund entfallen in den späteren Leistungsphasen auf den TU.\n\nAusbaustandard EG / KindergartenDie Vordach-Konstruktion dient nicht nur dem Witterungs- und\nSonnenschutz, sondern soll mit PV-Paneelen belegt zu einer\nnachhaltigen Architektur beitragen.\n\nDa die PV-Anlage einen wesentlichen Kostenfaktor ausmacht,\nsoll diese zu einem späteren Zeitpunkt problemlos montierbar sein.\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselKostenschätzung - Reduzierter Ausbau\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n2221_KIAE_Reduzierter Ausbau / TU-Planung\n\nWartenbergerstrasse 58\n\n4133 Pratteln\n\nBauherrschaft:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n\n4133 Pratteln\n\nProjektdossier Finanzierung\n\nAusmass-Unterlagen\n\nMassnahmen / Reduzierte Leistungen:\n211.1 Gerüstbau - Fugenbau entfällt\n214 Zimmermann - Fugenbau entfällt; Wände EG + OG enthalten\n221.5 Aussentüren - Aussentüren Fugenbau und OG entfallen\n222 Spengler - Fallrohre, Dachrandabschluss, Regenrinne Fugenbau entfallen; PV-Ersatz aus Gemeindebeständen\n224 Bedachung - Terrassenbelag OG + Dachbelag Fugenbau entfallen\n228 Sonnenschutz - OG: Vertikalmarkisen entfallen\n23 Elektro - OG: Nur Rohinstallationen enthalten\n23 Photovoltaik - PV entfällt - Ersetzt durch Fassadenplatten in BKP 222\n24 Heizung - OG: Nur Grundinstallationen berücksichtigt\n244 Lüftungsanlagen - OG: Nur Grundinstallationen berücksichtigt\n25 Sanitär - OG: Nur Grundinstallationen berücksichtigt\n258 Kücheneinrichtung - EG: Küche KG 1 voll ausgestattet, KG 2 + 3  ohne Geräte; OG: Küche Fita entfällt\n271 Gipser - EG: Lehmplatten durch GK ersetzt, Lehmputz entfällt; OG: Nur GIS-Wände enthalten\n273 Innentüren - OG: Innentüren entfallen\n273.1 Schreiner - OG: Schreinerarbeiten entfallen\n275 Schliessanlagen - OG: Schliessanlagen entfallen\n281.2 Schmutzschleusen - OG: Schmutzschleusen entfallen\n281.6 Platten - OG: Platten Wand + Boden entfallen\n281.7 Bodenbeläge - OG: Linoleum + Sockelleisten entfallen\n283 Deckenbekleidungen - OG: Unterkonstruktion + Deckenbekleidung entfällt\n285 Innere Oberflächen - OG: Malerarbeiten entfallen\n286 Bauaustrocknung - OG entfällt\n287 Baureinigung - OG entfällt\n\n290 GP Honorar 70%\n -  TU: Ohne VP + BP + Bewilligung; Ausschreibung + Ausführungsplanung reduziert 56.5%\nStundensatz der Kalkulation - 95 Chf\n -  Architekt: Ohne VP + BP + Ausschreibung + Inbetr.; Bewilligung komplett 13.5%\nAnteilig:  Ausschreibung, Ausführungspläne und Ausführung - Stundensatz 130 Chf\n -  Fachplaner: Ohne VP + BP - Bis einschliesslich Submission, danach bei TU enthalten\n\n421 Umgebung - Entfällt weitgehend - Nur Materialeinkauf für Zuwegen / Ausführung durch Werkhof\n                               Annahme: 25'000 Chf exkl. MwSt\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n2221_KIAE_Reduzierter Ausbau / TU-Planung\n\nWartenbergerstrasse 58\n\n4133 Pratteln\n\nBauherrschaft:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n\n4133 Pratteln\n\nKostenschätzung Stand 16.08.2023 KV ±15%\n\nBKP 0, Grundstück 0.0 0.00%\n\nBKP 1, Vorbereitungsarbeiten 169’270.0 4.28%\n\nBKP 2, Gebäude 3’718’410.0 94.10%\n\nBKP 3, Betriebseinrichtungen 0.0 0.00%\n\nBKP 4, Umgebung 26’930.0 0.68%\n\nBKP 5, Nebenkost./Gebühren 37’026.5 0.94%\n\n- Bewilligungen+Gebühren 25’850.0 0.65%\n\n- Div. Nebenkosten Drucke, Modelle usw. 11’176.5 0.28%\n\nBKP 9, Reserven 0.0 0.00%\n\nTotal ±15% inkl. MwSt. SFr. 3’951’636.5 100.00%\n\nSFr. 3’358’891.0 85.00%\n\nSFr. 4’544’382.0 115.00%\n\nKostenkennwerte:\n\nGebäudekosten /m3 BKP 2 GV SIA 416 820.8 CHF\n\nGebäudekosten /m2 BKP 2 GF SIA 416 3’276.1 CHF\n\nVermietbarefläche /m2 3’475.1 CHF\n\nGebäude Ausmass:\n\nGrundstücksfläche ca. 2300 m2\n\nGebäudegrundfläche 1135.0 m2\n\nUmgebungsfläche 1680.0 m2\n\nGebäudevolumen SIA 416 4’530.5 m3\n\nGeschossfläche Total 1’135.0 m2\n\nUG - m2\n\nEG 620.0 m2\n\n1.OG 515.0 m2\n\n2.OG - m2\n\nVermietbarefläche: 1070.0 m2\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n2221_KIAE_Reduzierter Ausbau / TU-Planung\n\nWartenbergerstrasse 58\n\n4133 Pratteln\n\nBauherrschaft:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n\n4133 Pratteln\n\nÜbersicht der Massnahmen - Vergleich zu Komplettausbau mit Fugenbau und Umgebung KV ±15%\n\nFugenbau 266’935.47 CHF\n - 211.1 Gerüst 8’443.68 CHF\n - 214 Zimmermann 209’691.90 CHF\n - 221.5 Aussentüren 4’038.75 CHF\n - 222 Spengler 16’995.06 CHF\n - 224 Bedachung 0.00 CHF\n - 272 Schlosserarbeiten 27’766.08 CHF\n\nAusbau OG 598’602.21 CHF\n - 224 Bedachung 7’539.00 CHF\n - 228 Sonnenschutz 30’125.84 CHF\n - 23 Elektro 147’543.62 CHF\n - 24 Heizung - Annahme anteilige Rechnung 25’094.10 CHF\n - 244 Lüftung - Annahme anteilige Rechnung 5’385.00 CHF\n - 25 Sanitär - Annahme anteilige Rechnung 41’895.30 CHF\n - 258 Kücheneinrichtungen 29’235.17 CHF\n - 271 Gipserarbeiten 49’436.43 CHF\n - 273 Innentüren 38’071.95 CHF\n - 273.1 Schreinerarbeiten 57’774.59 CHF\n - 275 Schliessanlage 10’770.00 CHF\n - 281.2 Schmutzschleuse 10’231.50 CHF\n - 281.6 Plattenarbeiten Boden / Wand 19’230.91 CHF\n - 281.7 Bodenbeläge Linoleum 36’146.81 CHF\n - 283 Deckenverkleidungen 58’256.01 CHF\n - 285 Innere Oberflächen 14’633.98 CHF\n - 286 Bauaustrocknung 8’077.50 CHF\n - 287 Baureinigung 9’154.50 CHF\n\nPhotovoltaik 222’023.55 CHF\n - 23 Photovoltaik 186’967.20 CHF\n - 222 Spengler - Ersatz für PV-Paneele aus Gemeindebeständen 35’056.35 CHF\n\nErsatz Lehm durch Trockenbau 51’832.75 CHF\n - 271 Gipserarbeiten - Kosten Lehm 118’551.85 CHF\n - 271 Gipserarbeiten - Kosten GK - EG -66’719.10 CHF\n\nHonrare 198’782.89 CHF\n - Zusammenstellung Gesamthonorar 566’373.84 CHF\n - Zusammenstellung Honrar TU + gestalterische Leitung -367’590.95 CHF\n\nTotal inkl. MwSt. 1’338’176.87 CHF\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n2221_KIAE_Reduzierter Ausbau / TU-Planung\n\nWartenbergerstrasse 58\n\n4133 Pratteln\n\nBauherrschaft:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n\n4133 Pratteln\n\nKostenschätzung Stand 16.08.2023 KV ±15%\n\nBKP 0, Grundstück 0.0 0.00%\n\nBKP 1, Vorbereitungsarbeiten 169’270.0 4.28%\n\nBKP 2, Gebäude 3’718’410.0 94.10%\n\nBKP 3, Betriebseinrichtungen 0.0 0.00%\n\nBKP 4, Umgebung 26’930.0 0.68%\n\nBKP 5, Nebenkost./Gebühren 37’026.5 0.94%\n\n- Bewilligungen+Gebühren 25’850.0 0.65%\n\n- Div. Nebenkosten Drucke, Modelle usw. 11’176.5 0.28%\n\nBKP 9, Reserven 0.0 0.00%\n\nTotal ±15% inkl. MwSt. SFr. 3’951’636.5 100.00%\n\nSFr. 3’358’891.0 85.00%\n\nSFr. 4’544’382.0 115.00%\n\nKostenkennwerte:\n\nGebäudekosten /m3 BKP 2 GV SIA 416 820.8 CHF\n\nGebäudekosten /m2 BKP 2 GF SIA 416 3’276.1 CHF\n\nVermietbarefläche /m2 3’475.1 CHF\n\nGebäude Ausmass:\n\nGrundstücksfläche ca. 2300 m2\n\nGebäudegrundfläche 1135.0 m2\n\nUmgebungsfläche 1680.0 m2\n\nGebäudevolumen SIA 416 4’530.5 m3\n\nGeschossfläche Total 1’135.0 m2\n\nUG - m2\n\nEG 620.0 m2\n\n1.OG 515.0 m2\n\n2.OG - m2\n\nVermietbarefläche: 1070.0 m2\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\nKostenschätzung 16.08.2023\n\nProjekt: 2221_KIAE_Variante 2: Reduktion Ausbau / TU-Planung\nMU_01 =Mutationen\nNA_01_BW =Nachtrag Bauherrenwünsche/Risiken\nNA_01_PÄ =Nachtrag Projektänderung\n\nBKP Arbeitsgattung KV ±15%\n\nBKP 0 Grundstück SFr. 0.00\n\n102.00 Baugrunduntersuchung SFr. 0.00\n\n112.00 Abbrüche/Rückbau x SFr. 89’560.00\n\n113.00 Spez. Entsorgung / Inertmaterial x SFr. 51’700.00\n\n121.00 Sicherung Anlagen SFr. 0.00\n\n122.00 Provisorien SFr. 0.00\n\n131.00 Abschrankungen x SFr. 17’230.00\n\n132.00 Zufahrten Plätze x SFr. 5’390.00\n\n133.00 Büro Bauleitung SFr. 0.00\n\n136.00 Kosten für Energie & Wasser x SFr. 5’390.00\n\n138.00 Bauschuttmulden SFr. 0.00\n\n151.00 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen SFr. 0.00\n\n152.00 Kanalisationsarbeiten in BKP 211 SFr. 0.00\n\n161.00 Strassen SFr. 0.00\n\n171.00 Spez.Fundation in BKP 211 SFr. 0.00\n\n172.00 Baugrubenabschlüsse SFr. 0.00\n\nBKP 1 Total Vorbereitungsarbeiten SFr. 169’270.00\n\n201.00 Aushub + Erdarbeiten + Baustelleneinrichtung x x SFr. 93’700.00\n\nBKP 2.0 Total Aushubarbeiten SFr. 93’700.00\n\n211.00 Baumeisterarbeiten x x SFr. 476’760.00\n\n211.10 Gerüste x SFr. 26’360.00\n\n211.40 Kanalisation im Gebäude x x SFr. 2’220.00\n\n214.00 Montagebau in Holz, Montage x x SFr. 1’218’120.00\n\nBKP 2.1 Total Rohbau 1 SFr. 1’723’460.00\n\n221.10 Fenster x SFr. 314’850.00\n\n221.50 Aussentüren x SFr. 38’770.00\n\n221.60 Tore aus Metall SFr. 0.00\n\n222.00 Spengler x SFr. 35’250.00\n\n223.00 Blitzschutz  x SFr. 10’770.00\n\n224.00 Bedachungsarbeiten x SFr. 100’480.00\n\n225.30 Spezielle Dichtungen und Dämmungen x SFr. 17’920.00\n\n226.20 Verputzte Aussenwände SFr. 0.00\n\n227.00 Äussere Oberflächenbehandlungen in BKP 214 SFr. 0.00\n\n228.00 Äussere Abschlüsse, Vertikalmarkisen x SFr. 24’940.00\n\nBKP 2.2 Total Rohbau 2 SFr. 542’980.00\n\n23.00 Elektroanlagen x SFr. 174’110.00\n\n23.00 Photovoltaikanlage SFr. 0.00\n\nBKP 2.3 Total Elektro SFr. 174’110.00\n\n240.00 Heizungsanlagen x SFr. 47’930.00\n\nverantwortlich\n\nB\nau\n\nhe\nrr\n\nB\nB\n\nK\nA\n\nE\nxt\n\ner\nn\n\nH\nLK\n\nS\n\nE\nle\n\nkt\nro\n\nLa\nnd\n\nsc\nha\n\nft\n\nT\nim\n\nba\nte\n\nc\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n244.00 Lüftungen x SFr. 16’690.00\n\nBKP 2.4 Total Heizungen SFr. 64’620.00\n\n25.00 Sanitäranlagen x SFr. 106’410.00\n\n250.00 Waschmaschinen SFr. 0.00\n\n258.00 Kücheneinrichtung x SFr. 39’330.00\n\nBKP 2.5 Total Sanitär SFr. 145’740.00\n\n261.00 Aufzüge x SFr. 47’010.00\n\n271.00 Gipserarbeiten x SFr. 117’890.00\n\n272.00 Allgemeine Schlosserarbeiten x SFr. 19’120.00\n\n272.10 Metallbaufertigteile SFr. 0.00\n\n273.00 Innentüren x SFr. 52’020.00\n\n273.10 Schreinerarbeiten x SFr. 93’020.00\n\n275.00 Schliessanlagen x SFr. 10’770.00\n\n277.00 Kellertrennwände SFr. 0.00\n\nBKP 2.6-7 Total Ausbau 1 SFr. 339’830.00\n\n281.00 Unterlagsböden x SFr. 87’870.00\n\n281.20 Schmutzschleuse x SFr. 11’950.00\n\n281.60 Plattenarbeiten x SFr. 17’870.00\n\n281.10 Fugenlose Bodenbläge x SFr. 45’240.00\n\n282.00 Wandbekleidungen SFr. 0.00\n\n282.40 Wandbeläge Plattenarbeiten in BKP 281.60 SFr. 0.00\n\n283.00 Deckenbekleidungen x SFr. 69’980.00\n\n285.00 Innere Oberflächenbehandlung x SFr. 16’240.00\n\n286.00 Bauaustrocknung x SFr. 8’080.00\n\n287.00 Baureinigung x SFr. 9’150.00\n\n289.00 Reserve/unvorherg. SFr. 0.00\n\nBKP 2.8 Total Ausbau 2 SFr. 266’380.00\n\n291.00 Honorar Generalplanung / Totalunternehmer x x SFr. 367’590.00\n\n291.20 Honorar Gestalterische Leitung in BKP 291 SFr. 0.00\n\n292.00 Honorar Bauingenieur in BKP 291 SFr. 0.00\n\n293.00 Honorar Elektroingenieur in BKP 291 SFr. 0.00\n\n294-5.0 Honorar HLKS Planer in BKP 291 SFr. 0.00\n\n296.00 Honorar Geometer, Höhen SFr. 0.00\n\n296.10 Honorar Geologe SFr. 0.00\n\n296.60 Schadstoffuntersuchung_Gesamtareal SFr. 0.00\n\n296.70 Honorar Brandschutz in BKP 291 SFr. 0.00\n\n296.80 Honorar Bauphysik/ Akustik in BKP 291 SFr. 0.00\n\n299.00 Signaletik in BKP 291 SFr. 0.00\n\nBKP 2.9 Total Honorare SFr. 367’590.00\n\n421.00 Umgebungsarbeiten SFr. 26’930.00\n\n496.00 Landschaftsarchitekt SFr. 0.00\n\nBKP 4 Total Umgebung SFr. 26’930.00\n\n511.00 Gebühren, Bewilligung x x SFr. 25’850.00\n\n512.00 Anschl. Geb. Kanalisation x x SFr. 0.00\n\n512.10 Anschl. Geb. Elektro x x SFr. 0.00\n\n512.40 Anschl. Geb. Wasser x x SFr. 0.00\n\nBKP 5.1 Total Gebühren/Bewilligungen SFr. 25’850.00\n\n521.00 Muster x x SFr. 0.00\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n523.00 Fotos x x SFr. 0.00\n\n524.00 Vervielfält / Kopien x SFr. 2’560.00\n\n525.00 Doku x x SFr. 0.00\n\n531.00 Bauzeitversicherung/Bauherrenhaftpflicht x x SFr. 0.00\n\n532.10 Bauherrenhaftpflicht x x SFr. 4’846.50\n\n540.00 Baukredit/Bankspesen x x SFr. 0.00\n\n558.00 Sitzungsgelder x x SFr. 0.00\n\n561.00 Bewachung durch Dritte x x SFr. 0.00\n\n566.00 Festivitäten x x SFr. 0.00\n\n568.00 Baureklame x x SFr. 3’770.00\n\nBKP 5.2 Total Versicherungen/Kopien SFr. 11’176.50\n\nGesamttotal ±15% SFr. 3’951’636.50\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n244.00 Lüftungen x SFr. 16’690.00\n\nBKP 2.4 Total Heizungen SFr. 64’620.00\n\n25.00 Sanitäranlagen x SFr. 106’410.00\n\n250.00 Waschmaschinen SFr. 0.00\n\n258.00 Kücheneinrichtung x SFr. 39’330.00\n\nBKP 2.5 Total Sanitär SFr. 145’740.00\n\n261.00 Aufzüge x SFr. 47’010.00\n\n271.00 Gipserarbeiten x SFr. 117’890.00\n\n272.00 Allgemeine Schlosserarbeiten x SFr. 19’120.00\n\n272.10 Metallbaufertigteile SFr. 0.00\n\n273.00 Innentüren x SFr. 52’020.00\n\n273.10 Schreinerarbeiten x SFr. 93’020.00\n\n275.00 Schliessanlagen x SFr. 10’770.00\n\n277.00 Kellertrennwände SFr. 0.00\n\nBKP 2.6-7 Total Ausbau 1 SFr. 339’830.00\n\n281.00 Unterlagsböden x SFr. 87’870.00\n\n281.20 Schmutzschleuse x SFr. 11’950.00\n\n281.60 Plattenarbeiten x SFr. 17’870.00\n\n281.10 Fugenlose Bodenbläge x SFr. 45’240.00\n\n282.00 Wandbekleidungen SFr. 0.00\n\n282.40 Wandbeläge Plattenarbeiten in BKP 281.60 SFr. 0.00\n\n283.00 Deckenbekleidungen x SFr. 69’980.00\n\n285.00 Innere Oberflächenbehandlung x SFr. 16’240.00\n\n286.00 Bauaustrocknung x SFr. 8’080.00\n\n287.00 Baureinigung x SFr. 9’150.00\n\n289.00 Reserve/unvorherg. SFr. 0.00\n\nBKP 2.8 Total Ausbau 2 SFr. 266’380.00\n\n291.00 Honorar Generalplanung / Totalunternehmer x x SFr. 367’590.00\n\n291.20 Honorar Gestalterische Leitung in BKP 291 SFr. 0.00\n\n292.00 Honorar Bauingenieur in BKP 291 SFr. 0.00\n\n293.00 Honorar Elektroingenieur in BKP 291 SFr. 0.00\n\n294-5.0 Honorar HLKS Planer in BKP 291 SFr. 0.00\n\n296.00 Honorar Geometer, Höhen SFr. 0.00\n\n296.10 Honorar Geologe SFr. 0.00\n\n296.60 Schadstoffuntersuchung_Gesamtareal SFr. 0.00\n\n296.70 Honorar Brandschutz in BKP 291 SFr. 0.00\n\n296.80 Honorar Bauphysik/ Akustik in BKP 291 SFr. 0.00\n\n299.00 Signaletik in BKP 291 SFr. 0.00\n\nBKP 2.9 Total Honorare SFr. 367’590.00\n\n421.00 Umgebungsarbeiten SFr. 26’930.00\n\n496.00 Landschaftsarchitekt SFr. 0.00\n\nBKP 4 Total Umgebung SFr. 26’930.00\n\n511.00 Gebühren, Bewilligung x x SFr. 25’850.00\n\n512.00 Anschl. Geb. Kanalisation x x SFr. 0.00\n\n512.10 Anschl. Geb. Elektro x x SFr. 0.00\n\n512.40 Anschl. Geb. Wasser x x SFr. 0.00\n\nBKP 5.1 Total Gebühren/Bewilligungen SFr. 25’850.00\n\n521.00 Muster x x SFr. 0.00\n\n- Ohne Fugenbau + ohne PV-Paneele + ohne Lehmbauteile\n- Umgebung auf Minimum reduziert\n- OG / Fita: Einfache Grundinstallationen / ohne Ausbau\n- Honorare: TU-Honarar + Gestalterische Leitung durch Architekt\n- Honorare FP: Bis einschliesslich Submission, danach in TU-Honorar enthalten\n\nKostenschätzung: Reduzierter Ausbau\n\nÜbersicht der Einsparungen\n\nKurzbeschreibung der Reduktion nach BKP\n\nListe BKP\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 BaselKostenschätzung - Gesamt\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\nBKP 2.4 Total Heizungen SFr. 95’100.00\n\n25.00 Sanitäranlagen x SFr. 148’300.00\n\n250.00 Waschmaschinen SFr. 0.00\n\n258.00 Kücheneinrichtung x SFr. 82’610.00\n\nBKP 2.5 Total Sanitär SFr. 230’910.00\n\n261.00 Aufzüge x SFr. 47’010.00\n\n271.00 Gipserarbeiten x SFr. 216’880.00\n\n272.00 Allgemeine Schlosserarbeiten x SFr. 46’880.00\n\n272.10 Metallbaufertigteile SFr. 0.00\n\n273.00 Innentüren x SFr. 90’090.00\n\n273.10 Schreinerarbeiten x SFr. 150’790.00\n\n275.00 Schliessanlagen x SFr. 21’540.00\n\n277.00 Kellertrennwände SFr. 0.00\n\nBKP 2.6-7 Total Ausbau 1 SFr. 573’190.00\n\n281.00 Unterlagsböden x SFr. 87’870.00\n\n281.20 Schmutzschleuse x SFr. 22’190.00\n\n281.60 Plattenarbeiten x SFr. 37’100.00\n\n281.10 Fugenlose Bodenbläge x SFr. 81’390.00\n\n282.00 Wandbekleidungen SFr. 0.00\n\n282.40 Wandbeläge Plattenarbeiten in BKP 281.60 SFr. 0.00\n\n283.00 Deckenbekleidungen x SFr. 128’240.00\n\n285.00 Innere Oberflächenbehandlung x SFr. 20’460.00\n\n286.00 Bauaustrocknung x SFr. 16’160.00\n\n287.00 Baureinigung x SFr. 18’310.00\n\n289.00 Reserve/unvorherg. SFr. 0.00\n\nBKP 2.8 Total Ausbau 2 SFr. 411’720.00\n\n291.00 Honorar Generalplanung / Architekt x SFr. 588’340.00\n\n291.20 Honorar Bauleitung SFr. 0.00\n\n292.00 Honorar Bauingenieur x SFr. 68’720.00\n\n293.00 Honorar Elektroingenieur x SFr. 23’380.00\n\n294-5.0 Honorar HLKS Planer x SFr. 34’020.00\n\n296.00 Honorar Geometer, Höhen SFr. 0.00\n\n296.10 Honorar Geologe SFr. 0.00\n\n296.60 Schadstoffuntersuchung_Gesamtareal SFr. 0.00\n\n296.70 Honorar Brandschutz in BKP 292 SFr. 0.00\n\n296.80 Honorar Bauphysik/ Akustik in BKP 292 SFr. 0.00\n\n299.00 Signaletik x SFr. 5’050.00\n\nBKP 2.9 Total Honorare SFr. 719’510.00\n\n421.00 Umgebungsarbeiten x SFr. 215’120.00\n\n496.00 Landschaftsarchitekt x SFr. 15’056.46\n\nBKP 4 Total Umgebung SFr. 230’176.46\n\n511.00 Gebühren, Bewilligung x x SFr. 25’850.00\n\n512.00 Anschl. Geb. Kanalisation x x SFr. 0.00\n\n512.10 Anschl. Geb. Elektro x x SFr. 0.00\n\n512.40 Anschl. Geb. Wasser x x SFr. 0.00\n\nBKP 5.1 Total Gebühren/Bewilligungen SFr. 25’850.00\n\n521.00 Muster x x SFr. 0.00\n\n523.00 Fotos x x SFr. 0.00\n\n524.00 Vervielfält / Kopien x SFr. 5’130.00\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n525.00 Doku x x SFr. 0.00\n\n531.00 Bauzeitversicherung/Bauherrenhaftpflicht x x SFr. 0.00\n\n532.10 Bauherrenhaftpflicht x x SFr. 4’846.50\n\n540.00 Baukredit/Bankspesen x x SFr. 0.00\n\n558.00 Sitzungsgelder x x SFr. 0.00\n\n561.00 Bewachung durch Dritte x x SFr. 0.00\n\n566.00 Festivitäten x x SFr. 0.00\n\n568.00 Baureklame x x SFr. 7’540.00\n\nBKP 5.2 Total Versicherungen/Kopien SFr. 17’516.50\n\nGesamttotal ±15% 5’660’662.96\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\nBKP 2.4 Total Heizungen SFr. 95’100.00\n\n25.00 Sanitäranlagen x SFr. 148’300.00\n\n250.00 Waschmaschinen SFr. 0.00\n\n258.00 Kücheneinrichtung x SFr. 82’610.00\n\nBKP 2.5 Total Sanitär SFr. 230’910.00\n\n261.00 Aufzüge x SFr. 47’010.00\n\n271.00 Gipserarbeiten x SFr. 216’880.00\n\n272.00 Allgemeine Schlosserarbeiten x SFr. 46’880.00\n\n272.10 Metallbaufertigteile SFr. 0.00\n\n273.00 Innentüren x SFr. 90’090.00\n\n273.10 Schreinerarbeiten x SFr. 150’790.00\n\n275.00 Schliessanlagen x SFr. 21’540.00\n\n277.00 Kellertrennwände SFr. 0.00\n\nBKP 2.6-7 Total Ausbau 1 SFr. 573’190.00\n\n281.00 Unterlagsböden x SFr. 87’870.00\n\n281.20 Schmutzschleuse x SFr. 22’190.00\n\n281.60 Plattenarbeiten x SFr. 37’100.00\n\n281.10 Fugenlose Bodenbläge x SFr. 81’390.00\n\n282.00 Wandbekleidungen SFr. 0.00\n\n282.40 Wandbeläge Plattenarbeiten in BKP 281.60 SFr. 0.00\n\n283.00 Deckenbekleidungen x SFr. 128’240.00\n\n285.00 Innere Oberflächenbehandlung x SFr. 20’460.00\n\n286.00 Bauaustrocknung x SFr. 16’160.00\n\n287.00 Baureinigung x SFr. 18’310.00\n\n289.00 Reserve/unvorherg. SFr. 0.00\n\nBKP 2.8 Total Ausbau 2 SFr. 411’720.00\n\n291.00 Honorar Generalplanung / Architekt x SFr. 588’340.00\n\n291.20 Honorar Bauleitung SFr. 0.00\n\n292.00 Honorar Bauingenieur x SFr. 68’720.00\n\n293.00 Honorar Elektroingenieur x SFr. 23’380.00\n\n294-5.0 Honorar HLKS Planer x SFr. 34’020.00\n\n296.00 Honorar Geometer, Höhen SFr. 0.00\n\n296.10 Honorar Geologe SFr. 0.00\n\n296.60 Schadstoffuntersuchung_Gesamtareal SFr. 0.00\n\n296.70 Honorar Brandschutz in BKP 292 SFr. 0.00\n\n296.80 Honorar Bauphysik/ Akustik in BKP 292 SFr. 0.00\n\n299.00 Signaletik x SFr. 5’050.00\n\nBKP 2.9 Total Honorare SFr. 719’510.00\n\n421.00 Umgebungsarbeiten x SFr. 215’120.00\n\n496.00 Landschaftsarchitekt x SFr. 15’056.46\n\nBKP 4 Total Umgebung SFr. 230’176.46\n\n511.00 Gebühren, Bewilligung x x SFr. 25’850.00\n\n512.00 Anschl. Geb. Kanalisation x x SFr. 0.00\n\n512.10 Anschl. Geb. Elektro x x SFr. 0.00\n\n512.40 Anschl. Geb. Wasser x x SFr. 0.00\n\nBKP 5.1 Total Gebühren/Bewilligungen SFr. 25’850.00\n\n521.00 Muster x x SFr. 0.00\n\n523.00 Fotos x x SFr. 0.00\n\n524.00 Vervielfält / Kopien x SFr. 5’130.00\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\nKostenschätzung 16.08.2023\n\nProjekt: 2221_KIAE Pratteln\nMU_01 =Mutationen\nNA_01_BW =Nachtrag Bauherrenwünsche/Risiken\nNA_01_PÄ =Nachtrag Projektänderung\n\nBKP Arbeitsgattung KV ±15%\n\nBKP 0 Grundstück SFr. 0.00\n\n102.00 Baugrunduntersuchung SFr. 0.00\n\n112.00 Abbrüche/Rückbau x SFr. 89’560.00\n\n113.00 Spez. Entsorgung / Inertmaterial x SFr. 51’700.00\n\n121.00 Sicherung Anlagen in BKP 122 SFr. 0.00\n\n122.00 Provisorien SFr. 0.00\n\n131.00 Abschrankungen x SFr. 17’230.00\n\n132.00 Zufahrten Plätze x SFr. 10’770.00\n\n133.00 Büro Bauleitung SFr. 0.00\n\n136.00 Kosten für Energie & Wasser x SFr. 5’390.00\n\n138.00 Bauschuttmulden SFr. 0.00\n\n151.00 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen SFr. 0.00\n\n152.00 Kanalisationsarbeiten in BKP 211 SFr. 0.00\n\n161.00 Strassen SFr. 0.00\n\n171.00 Spez.Fundation in BKP 211 SFr. 0.00\n\n172.00 Baugrubenabschlüsse SFr. 0.00\n\nBKP 1 Total Vorbereitungsarbeiten SFr. 174’650.00\n\n201.00 Aushub + Erdarbeiten + Baustelleneinrichtung x x SFr. 93’700.00\n\nBKP 2.0 Total Aushubarbeiten SFr. 93’700.00\n\n211.00 Baumeisterarbeiten x x SFr. 476’760.00\n\n211.10 Gerüste x SFr. 34’800.00\n\n211.40 Kanalisation im Gebäude x x SFr. 2’220.00\n\n214.00 Montagebau in Holz, Montage x x SFr. 1’421’050.00\n\nBKP 2.1 Total Rohbau 1 SFr. 1’934’830.00\n\n221.10 Fenster x SFr. 314’850.00\n\n221.50 Aussentüren x SFr. 48’470.00\n\n221.60 Tore aus Metall SFr. 0.00\n\n222.00 Spengler x SFr. 49’990.00\n\n223.00 Blitzschutz  x SFr. 10’770.00\n\n224.00 Bedachungsarbeiten x SFr. 148’730.00\n\n225.30 Spezielle Dichtungen und Dämmungen x SFr. 17’920.00\n\n226.20 Verputzte Aussenwände SFr. 0.00\n\n227.00 Äussere Oberflächenbehandlungen in BKP 214 SFr. 0.00\n\n228.00 Äussere Abschlüsse, Vertikalmarkisen x SFr. 54’160.00\n\nBKP 2.2 Total Rohbau 2 SFr. 644’890.00\n\n23.00 Elektroanlagen x SFr. 321’650.00\n\n23.00 Photovoltaikanlage x SFr. 186’970.00\n\nBKP 2.3 Total Elektro SFr. 508’620.00\n\n240.00 Heizungsanlagen x SFr. 73’020.00\n\n244.00 Lüftungen x SFr. 22’080.00\n\nverantwortlich\n\nB\nau\n\nhe\nrr\n\nB\nB\n\nK\nA\n\nE\nxt\n\ner\nn\n\nH\nLK\n\nS\n\nE\nle\n\nkt\nro\n\nLa\nnd\n\nsc\nha\n\nft\n\nT\nim\n\nba\nte\n\nc\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n2221_KIAE_Aegelmatt Pratteln\n\nWartenbergerstrasse 58\n\n4133 Pratteln\n\nBauherrschaft:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n\n4133 Pratteln\n\nKostenschätzung Stand 16.08.2023 KV ±15%\n\nBKP 0, Grundstück 0.0 0.00%\n\nBKP 1, Vorbereitungsarbeiten 174’650.0 3.09%\n\nBKP 2, Gebäude 5’212’470.0 92.08%\n\nBKP 3, Betriebseinrichtungen 0.0 0.00%\n\nBKP 4, Umgebung 230’176.5 4.07%\n\nBKP 5, Nebenkost./Gebühren 43’366.5 0.77%\n\n- Bewilligungen+Gebühren 25’850.0 0.46%\n\n- Div. Nebenkosten Drucke, Modelle usw. 17’516.5 0.31%\n\nBKP 9, Reserven 0.0 0.00%\n\nTotal ±15% inkl. MwSt. SFr. 5’660’663.0 100.00%\n\nSFr. 4’811’563.5 85.00%\n\nSFr. 6’509’762.4 115.00%\n\nKostenkennwerte:\n\nGebäudekosten /m3 BKP 2 GV SIA 416 954.4 CHF\n\nGebäudekosten /m2 BKP 2 GF SIA 416 3’720.5 CHF\n\nVermietbarefläche /m2 4’871.5 CHF\n\nGebäude Ausmass:\n\nGrundstücksfläche ca. 2300 m2\n\nGebäudegrundfläche 1401.0 m2\n\nUmgebungsfläche 1547.0 m2\n\nGebäudevolumen SIA 416 5’461.5 m3\n\nGeschossfläche Total 1’135.0 m2\n\nUG - m2\n\nEG 620.0 m2\n\n1.OG 515.0 m2\n\n2.OG - m2\n\nVermietbarefläche: 1070.0 m2\n\nBRANDENBERGER KLOTER ARCHITEKTENPARTNER AG    Gempenstrasse 10    CH 4053 BASEL    \nT +41 (0)61 331 66 75    F +41(0)61 331 66 78        info@bbka.ch    www.brandbergerkloter.ch\n\n2221_KIAE_Aegelmatt Pratteln\n\nWartenbergerstrasse 58\n\n4133 Pratteln\n\nBauherrschaft:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34\n\n4133 Pratteln\n\nKostenschätzung Stand 16.08.2023 KV ±15%\n\nBKP 0, Grundstück 0.0 0.00%\n\nBKP 1, Vorbereitungsarbeiten 174’650.0 3.09%\n\nBKP 2, Gebäude 5’212’470.0 92.08%\n\nBKP 3, Betriebseinrichtungen 0.0 0.00%\n\nBKP 4, Umgebung 230’176.5 4.07%\n\nBKP 5, Nebenkost./Gebühren 43’366.5 0.77%\n\n- Bewilligungen+Gebühren 25’850.0 0.46%\n\n- Div. Nebenkosten Drucke, Modelle usw. 17’516.5 0.31%\n\nBKP 9, Reserven 0.0 0.00%\n\nTotal ±15% inkl. MwSt. SFr. 5’660’663.0 100.00%\n\nSFr. 4’811’563.5 85.00%\n\nSFr. 6’509’762.4 115.00%\n\nKostenkennwerte:\n\nGebäudekosten /m3 BKP 2 GV SIA 416 954.4 CHF\n\nGebäudekosten /m2 BKP 2 GF SIA 416 3’720.5 CHF\n\nVermietbarefläche /m2 4’871.5 CHF\n\nGebäude Ausmass:\n\nGrundstücksfläche ca. 2300 m2\n\nGebäudegrundfläche 1401.0 m2\n\nUmgebungsfläche 1547.0 m2\n\nGebäudevolumen SIA 416 5’461.5 m3\n\nGeschossfläche Total 1’135.0 m2\n\nUG - m2\n\nEG 620.0 m2\n\n1.OG 515.0 m2\n\n2.OG - m2\n\nVermietbarefläche: 1070.0 m2\n\nKostenschätzung Gesamtgebäude\n\n- Kindergarten, Fita, Fugenbau, Umgebung enthalten\n- Bezugsfertiger Ausbau des gesamten Gebäudes\n- Honorare der Fachplaner ohne VP + BP, bis zur Inbetriebnahme enthalten\n- Basierend auf vorhandenen Verträgen / O erten (BKP 2 - 4.2 mio.)\n\nListe BKP\n\nFugenbau\n\nKindergarten\n\nSchule\n\nDer Fugenbau dient der Erschliessung des OG, sowohl vom Schulhof,\nals auch aus dem Schulgebäude heraus. Er bietet gleichzeitig\nzusätzliche überdachte Aussenspiel ächen im EG und OG.\n\nIm Baukörper am Fusse der Treppe be nden sich ausserdem noch\nein Lager für Spielgeräte, Abstellmöglichkeiten für den Hauswart,\nsowie für ein ö entliches IV-WC.\n\n\n\nKindergarten Aegelmatt, Pratteln\nVorprojekt\n\nBrandenberger Kloter Architekten\nGempenstrasse 10, 4053 Basel\n\nBAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER:\n\nGemeinde Pratteln\nSchlossstrasse 34, 4133 Pratteln\n\nPLANVERFASSER:\n\n\n\t2221 KIAE - Vorabzug Dossier VP\n\t2221 KIAE\n\t1 Plansatz\n\t1.9 Dossier Vorprojekt\n\t1.9.1 Deckblatt\n\t1.9.2 Situation 1:500\n\t1.9.3 Erdgeschoss 1:100\n\t1.9.4 Obergeschoss 1:100\n\t1.9.5 Obergeschoss reduziert 1:100\n\t1.9.6 Längsschnitt 1:100\n\t1.9.7 Querschnitt 1:100\n\t1.9.8 Konstruktion 1:50\n\t1.9.9 Materialisierung\n\t1.9.10 Ansicht Nord + Ost\n\t1.9.11 Ansicht Süd + West\n\t1.9.12 Perspektive Aussen\n\t1.9.13 Perspektive Innen\n\t1.9.14 Tragwerks-Konzept\n\t1.9.15 Fundation + Kostenschätzung Massivbau\n\t1.9.16 Kostenschätzung Holzbau\n\t1.9.17 Bauphysik Beschrieb\n\t1.9.18 Bauphysik Beschrieb\n\t1.9.19 Elektro-Konzept EG\n\t1.9.20 Elektro-Konzept OG\n\t1.9.21 Elektro Anlagenbeschrieb\n\t1.9.22 Elektro Anlagenbeschrieb + Kostenschätzung\n\t1.9.23 HLKS-Konzept EG\n\t1.9.24 HLKS-Konzept OG\n\t1.9.25 HLKS Anlagenbeschrieb\n\t1.9.26 HLKS Anlagenbeschrieb\n\t1.9.27 HLKS Anlagenbeschrieb + Kostenschätzung\n\t1.9.28 Brandschutz Situation\n\t1.9.29 Brandschutz-Konzept EG \n\t1.9.30 Brandschutz-Konzept OG \n\t1.9.31 Brandschutz-Konzept Schnitt\n\t1.9.32 Übersicht zur Kostenschätzung\n\t1.9.33 Kostenschätzung - Reduzierter Ausbau\n\t1.9.34 Kostenschätzung - Gesamt\n\t1.9.35  \n\n\n\n\n\n