text: \nUmbau Schulhaus Krämeracker, Uster\n\nBauprojekt Grundvariante\n\nneon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBeilage 2 zu W\neisung 50/2020\n\n\n\n2Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nInhaltsverzeichnis\n\nAuftraggeberin & Projektbeteiligte\n\nProjektbeschrieb\n\nFotos Bestand\n\nProjektpläne\n- Übersichtspläne 1:200\n- Grundrisse, Schnitte, Ansichten 1:100\n\nModellfotos\n\nMaterialisierung \n- Schulzimmer | Gruppenraum\n- Korridor\n\nDetailpläne\n- Türen 1:25\n- Trennwand 1:25\n- Spinde und Sitzbank 1:25\n- Regal 1:25\n\nBrandschutz\n- Konzept Bauprojekt\n\nHaustechnik\n- Elektroplanung\n- Heizung\n\nBaubeschrieb\n\nTerminplan\n\n2\n\n3\n\n5\n\n9\n12\n\n19\n\n22\n23\n\n24\n27\n30\n31\n\n32\n\n35\n37\n\n38\n\n41\n\n\n\n3Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nAuftraggeberin & Projektbeteiligte\n\nBauherrschaft\nSekundarstufe Uster\nSchulverwaltung\nAnnett Krassnitzer\nPoststrasse 13\n8610 Uster\n+41 44 944 73 37\n\nProjektbegleitung\nMarc Meyer\n+41 78 719 40 13\nohmarch@bluewin.ch\n\nArchitektur\nneon | deiss GmbH\ndipl. Architekten ETH BSA SIA\nBarbara Wiskemann\nJanina Zollinger\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\n+41 44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBauingenieur\nibeg bauengineering gmbh\nReto Ambass\nIm Neuguet 35\n8620 Wetzikon ZH\n+41 79 709 07 16\ning.ambass@swissonline.ch\n\nHLKSE-Ingenieur\nMTP Engineering AG \nAndreas Tanner\nStrickstrasse 1\n8610 Uster\n+41 44 905 89 05\na.tanner@mtpe.ch\n\nBauphysik / Bauakustik\nBWS Bauphysik AG \nYvonne Scheidegger  \nHard 4   \n8408 Winterthur   \n+41 52 222 60 29\ninfo@bws-bauphysik.ch\n\n\n\n4Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektbeschrieb\n\nAusgangslage:\nDas Schulhaus Krämeracker wurde 1957 vom Architekten Albert Peyer aus Us-\nter realisiert. Es handelt sich um ein zeittypisches Gebäudeensemble aus den \n50er Jahren, wie es auch in anderen Gemeinden zahlreich realisiert wurde (z.Bsp. \nSchulhaus Lendenbach in Wetzikon). 1979 wurde das Schulhaus um eine Raum- \nschicht erweitert und mit einem eingeschossigen Anbau versehen. 1982 wurde \neine zweite Turnhalle realisiert und 1995 der Anbau aufgestockt. Die letzte In- \nnensanierung datiert aus dem Jahr 2007, bei der verschiedene Einbauten und Ma-\nterialien angepasst und erneuert wurden.\n\nDurch die Auslagerung von vier Schulzimmern in das neue Primarschulhaus Krä-\nmeracker kann die beengte Unterrichtssituation im Schulhaus Krämeracker ent-\nspannt werden. Vorgesehen ist im Erd- und 2. Obergeschoss, die heute aus drei \nKlassenzimmern bestehende Raumschicht zu einem Bereich mit zwei Klassen-\nzimmern und einem Gruppenarbeitsbereich umzuformen. Durch ein einheitliches \nFarb- und Lichtkonzept in der Eingangshalle und den Korridoren werden die addi-\ntiven Gebäudeeingriffe zusammengebunden. Die Korridore werden zu angeneh-\nmen Aufenthalts- und Begegnungszonen.\n\nProjektbeschrieb:\nDie Klassenzimmerschicht wird mit dem Gang zusammen betrachtet. Nicht nur \ndie beengten Verhältnisse der heute zu kleinen Klassenzimmer werden neu ge-\ndacht, sondern auch die verbauten Gänge auf allen Geschossen. Sie sind von \nSpinden, die ins Ganglicht stehen, Bänken und Garderoben vollgestellt. Zudem \nist durch den Anbau die Hälfte der natürlichen Belichtung weggefallen.\n\nDurch Verglasungen in den Klassenzimmertüren soll mehr Tageslicht in den \nKorridor gelangen. Die Beleuchtung im Korridor wird erneuert. Das neue De-\nckenlicht mit Indirektanteil soll eine helle und ruhige Athmosphäre schaffen. \nDer Korridor wird freigespielt, indem die Spinde in die bestehenden Nischen \neingebaut werden. Die Bänke kommen auf die Fensterseite zu liegen.  \nDurch helle Farben wird eine heitere Farbstimmung gesucht, die an die ur-\nsprüngliche Stimmung anknüpft. \n\nEbenso werden in den Klassenzimmern die momentan sehr starken Kontraste \nzwischen weissen Wänden und Decken sowie schwarzem Boden und anthra-\nzitfarbenen Schränken durch einen helleren, farbigen Boden entschäft. \nDie neue Deckenbeleuchtung wird nicht mehr abgehängt sondern aufgesetzt. \nDas Gittertrassee  wird durch einen unauffälligen Elektrokanal an der Decke \nersetzt. Durch diese Eingriffe soll die momentan verstellte Decke beruhigt und \ndie Raumhöhe freigespielt werden.\n\nDurch die Aufteilung des mittleren Klassenzimmers mit einer Schrankwand \nmit hohem Schalldämmwert und Anschluss an die Fensterfront entstehen die \nzwei neuen Gruppenräume. Dadurch können die Einbauschränke in den Klas-\nsenzimmern entfallen. Auch der eingebaute Arbeitssims und das Regal beim \nSchulwandbrunnen werden entfernt, wodurch die Klassenzimmer geräumiger \nund heller werden. Gruppenraum und Klassenzimmer sind durch eine 2.2 m \nbreite Schiebetüre verbunden. \n\n\n\n5Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nFotos Bestand -  Schulzimmer\n\n\n\n6Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nFotos Bestand -  Schulzimmer\n\n\n\n7Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nFotos Bestand -  Korridor\n\n2.ObergeschossErdgeschoss\n\n\n\n8Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nFotos Bestand -  Aussenansichten\n\nFluchttreppeEingangsbereich\n\n\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG\n\nT\nü\nr-0\n\n3\n1\n\nT\nü\nr-0\n\n4\n1\n\n±\n0\n\n.0\n0\n\n+\n4\n\n5\n8\n\n.7\n0\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n0\n\n.3\n3\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n0\n\n.3\n0\n\nEI 30 EI 30 EI 30\n\n0\n4\n\nB\nF\n\n:2\n4\n\n.2\n1\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n0\n2\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n\n.7\n0\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n0\n1\n\nK\no\n\nrrid\no\n\nr\n\nB\nF\n\n:1\n0\n\n5\n.5\n\n4\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n5\n\n m\n\nB\n:\nK\n\nlin\nk\ne\n\nr\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n0\n3\n\nB\nF\n\n:2\n9\n\n.8\n0\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n0\n5\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n\n.1\n0\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\nTür-013 Tür-011Tür-012\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n9Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Übersicht Erdgeschoss 1:200\n\n\n\n20.01.20\n\nJZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610 Uster\n\nBaueingabe\n\n1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI\n\n3\n0\n\nE\nI\n\n3\n0\n\nE\nI\n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n10Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Übersicht 1. Obergeschoss 1:200\n\n\n\n20.01.20\n\nJZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610 Uster\n\nBaueingabe\n\n1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI\n\n3\n0\n\nE\nI\n\n3\n0\n\nE\nI\n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG\n\nT\nü\nr-2\n\n4\n1\n\nT\nü\nr-2\n\n3\n1\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n6\n\n.9\n0\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n6\n\n.9\n3\n\nEI 30 EI 30 EI 30\n\n2\n2\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n\n.7\n0\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n\n.7\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n2\n3\n\nB\nF\n\n:2\n9\n\n.7\n6\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n\n.7\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n2\n1\n\nK\no\n\nrrid\no\n\nr\n\nB\nF\n\n:1\n0\n\n1\n.8\n\n1\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n\n.7\n5\n\n m\n\nB\n:\nK\n\nlin\nk\ne\n\nr\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n2\n5\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n\n.1\n0\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n\n.7\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\n2\n4\n\nB\nF\n\n:2\n5\n\n.6\n9\n\n m\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n\n.7\n0\n\n m\n\nB\n:\nL\n\nin\no\n\nle\nu\n\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\n\ns\ntric\n\nh\ne\n\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\n\ns\ntik\n\n, W\ne\n\nis\ns\np\n\nu\ntz\n\nTür-213 Tür-212 Tür-211\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n11Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Übersicht 2. Obergeschoss 1:200\n\n\n\n  2\n0\n.0\n\n1\n.2\n\n0\n\n  J\nZ\n\n±\n0\n.0\n\n0\n =\n\n 4\n5\n8\n.7\n\n m\n.ü\n\n.M\n.\n\nS\nc\nh\nu\nlh\n\na\nu\ns\n K\n\nrä\nm\n\ne\nra\n\nc\nk\ne\nr\n\n8\n6\n1\n0\n  U\n\ns\nte\n\nr\n\nB\na\nu\ne\nin\n\ng\na\nb\ne\n\n  1\n:1\n\n0\n0\n\nP\nla\n\nn\n N\n\nr.\n\nM\na\ns\ns\ns\nta\n\nb\n\nF\no\nrm\n\na\nt\n\nG\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\ne\nt\n\nD\na\ntu\n\nm\nB\n\na\nu\n\nh\ne\n\nrrs\nc\nh\n\na\nft:\n\nP\nro\n\nje\nk\ntv\n\ne\nrfa\n\ns\ns\ne\n\nr:B\na\nu\nh\ne\nrrs\n\nc\nh\na\nft:\n\n2\n0\n3\n0\n-1\n\n1\n1\n\nE\nrd\n\ng\ne\ns\nc\nh\no\ns\ns\n\nS\ne\n\nk\nu\n\nn\nd\n\na\nrs\n\nc\nh\n\nu\nle\n\n U\ns\nte\n\nr\nS\n\nc\nh\n\nu\nlv\n\ne\nrw\n\na\nltu\n\nn\ng\n\nP\no\n\ns\nts\n\ntra\ns\ns\ne\n\n 1\n3\n\n8\n6\n\n1\n0\n\n U\ns\nte\n\nr\nT\ne\n\nl. 0\n4\n\n4\n 9\n\n4\n4\n\n 7\n3\n\n 3\n7\n\nw\nw\n\nw\n.s\n\ne\nk\nu\n\ns\nte\n\nr.c\nh\n\nn\ne\n\no\nn\n\n | d\ne\n\nis\ns\n g\n\nm\nb\n\nh\nd\n\nip\nl. a\n\nrc\nh\n\nite\nk\nte\n\nn\n e\n\nth\n b\n\ns\na\n\n s\nia\n\nA\nm\n\n W\na\n\ns\ns\ne\n\nr 5\n5\n\n8\n0\n\n4\n9\n\n Z\nü\n\nric\nh\n\nT\ne\n\nl. 0\n4\n\n4\n 5\n\n5\n6\n\n 6\n2\n\n 6\n2\n\nw\nw\n\nw\n.n\n\ne\no\n\nn\nd\n\ne\nis\n\ns\n.c\n\nh\n\nP\nro\n\nje\nk\ntv\n\ne\nrfa\n\ns\ns\ne\nr:\n\nO\nrt, D\n\na\ntu\n\nm\n:\n\nA\n3\n\nT\nü\n\nr-0\n3\n\n1\n\nT\nü\n\nr-0\n4\n\n1\n\n±\n0\n.0\n\n0\n+\n\n4\n5\n8\n.7\n\n0\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n0\n.3\n\n3\nO\n\nK\n F\n\nB\n: +\n\n0\n.3\n\n0\n\nEI 30 EI 30 EI 30\n\n0\n4\n\nB\nF\n\n:2\n4\n.2\n\n1\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n.0\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n0\n2\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.7\n\n0\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n.0\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n0\n1\n\nK\no\n\nrrid\no\n\nr\n\nB\nF\n\n:1\n0\n5\n.5\n\n4\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n.0\n\n5\n m\n\nB\n:\nK\n\nlin\nk\ne\nr\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n0\n3\n\nB\nF\n\n:2\n9\n.8\n\n0\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n.0\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n0\n5\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.1\n\n0\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n.0\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\nTür-013 Tür-011Tür-012\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\nL\ne\ng\ne\nn\nd\ne\n\nB\ne\n\ns\nte\n\nh\ne\n\nn\nd\n\nA\nb\n\nb\nru\n\nc\nh\n\nN\ne\n\nu\n\nV\nO\n\nR\nA\n\nB\nZ\nU\n\nG\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n12Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Grundriss Erdgeschoss 1:100\n\n\n\n  2\n0\n.0\n\n1\n.2\n\n0\n\n  J\nZ\n\n±\n0\n.0\n\n0\n =\n\n 4\n5\n8\n.7\n\n m\n.ü\n\n.M\n.\n\nS\nc\nh\nu\nlh\n\na\nu\ns\n K\n\nrä\nm\n\ne\nra\n\nc\nk\ne\nr\n\n8\n6\n1\n0\n  U\n\ns\nte\n\nr\n\nB\na\nu\ne\nin\n\ng\na\nb\ne\n\n  1\n:1\n\n0\n0\n\nP\nla\n\nn\n N\n\nr.\n\nM\na\ns\ns\ns\nta\n\nb\n\nF\no\nrm\n\na\nt\n\nG\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\ne\nt\n\nD\na\ntu\n\nm\nB\n\na\nu\n\nh\ne\n\nrrs\nc\nh\n\na\nft:\n\nP\nro\n\nje\nk\ntv\n\ne\nrfa\n\ns\ns\ne\n\nr:B\na\nu\nh\ne\nrrs\n\nc\nh\na\nft:\n\n2\n0\n3\n0\n-1\n\n1\n2\n\n1\n. O\n\nb\ne\nrg\n\ne\ns\nc\nh\no\ns\ns\n\nS\ne\n\nk\nu\n\nn\nd\n\na\nrs\n\nc\nh\n\nu\nle\n\n U\ns\nte\n\nr\nS\n\nc\nh\n\nu\nlv\n\ne\nrw\n\na\nltu\n\nn\ng\n\nP\no\n\ns\nts\n\ntra\ns\ns\ne\n\n 1\n3\n\n8\n6\n\n1\n0\n\n U\ns\nte\n\nr\nT\ne\n\nl. 0\n4\n\n4\n 9\n\n4\n4\n\n 7\n3\n\n 3\n7\n\nw\nw\n\nw\n.s\n\ne\nk\nu\n\ns\nte\n\nr.c\nh\n\nn\ne\n\no\nn\n\n | d\ne\n\nis\ns\n g\n\nm\nb\n\nh\nd\n\nip\nl. a\n\nrc\nh\n\nite\nk\nte\n\nn\n e\n\nth\n b\n\ns\na\n\n s\nia\n\nA\nm\n\n W\na\n\ns\ns\ne\n\nr 5\n5\n\n8\n0\n\n4\n9\n\n Z\nü\n\nric\nh\n\nT\ne\n\nl. 0\n4\n\n4\n 5\n\n5\n6\n\n 6\n2\n\n 6\n2\n\nw\nw\n\nw\n.n\n\ne\no\n\nn\nd\n\ne\nis\n\ns\n.c\n\nh\n\nP\nro\n\nje\nk\ntv\n\ne\nrfa\n\ns\ns\ne\nr:\n\nO\nrt, D\n\na\ntu\n\nm\n:\n\nA\n3\n\nE\nI 3\n\n0\nE\n\nI 3\n0\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n3\n.6\n\n0\nO\n\nK\n F\n\nB\n: +\n\n3\n.6\n\n3\n\n1\n2\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.8\n\n1\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n1\n3\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.8\n\n4\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n1\n4\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.8\n\n4\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n1\n1\n\nK\no\n\nrrid\no\n\nr\n\nB\nF\n\n:1\n2\n7\n.8\n\n7\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n5\n m\n\nB\n:\nK\n\nlin\nk\ne\nr\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\nL\ne\ng\ne\nn\nd\ne\n\nB\ne\n\ns\nte\n\nh\ne\n\nn\nd\n\nA\nb\n\nb\nru\n\nc\nh\n\nN\ne\n\nu\n\nV\nO\n\nR\nA\n\nB\nZ\nU\n\nG\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n13Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Grundriss 1. Obergeschoss 1:100\n\n\n\n  2\n0\n.0\n\n1\n.2\n\n0\n\n  J\nZ\n\n±\n0\n.0\n\n0\n =\n\n 4\n5\n8\n.7\n\n m\n.ü\n\n.M\n.\n\nS\nc\nh\nu\nlh\n\na\nu\ns\n K\n\nrä\nm\n\ne\nra\n\nc\nk\ne\nr\n\n8\n6\n1\n0\n  U\n\ns\nte\n\nr\n\nB\na\nu\ne\nin\n\ng\na\nb\ne\n\n  1\n:1\n\n0\n0\n\nP\nla\n\nn\n N\n\nr.\n\nM\na\ns\ns\ns\nta\n\nb\n\nF\no\nrm\n\na\nt\n\nG\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\ne\nt\n\nD\na\ntu\n\nm\nB\n\na\nu\n\nh\ne\n\nrrs\nc\nh\n\na\nft:\n\nP\nro\n\nje\nk\ntv\n\ne\nrfa\n\ns\ns\ne\n\nr:B\na\nu\nh\ne\nrrs\n\nc\nh\na\nft:\n\n2\n0\n3\n0\n-1\n\n1\n3\n\n2\n. O\n\nb\ne\nrg\n\ne\ns\nc\nh\no\ns\ns\n\nS\ne\n\nk\nu\n\nn\nd\n\na\nrs\n\nc\nh\n\nu\nle\n\n U\ns\nte\n\nr\nS\n\nc\nh\n\nu\nlv\n\ne\nrw\n\na\nltu\n\nn\ng\n\nP\no\n\ns\nts\n\ntra\ns\ns\ne\n\n 1\n3\n\n8\n6\n\n1\n0\n\n U\ns\nte\n\nr\nT\ne\n\nl. 0\n4\n\n4\n 9\n\n4\n4\n\n 7\n3\n\n 3\n7\n\nw\nw\n\nw\n.s\n\ne\nk\nu\n\ns\nte\n\nr.c\nh\n\nn\ne\n\no\nn\n\n | d\ne\n\nis\ns\n g\n\nm\nb\n\nh\nd\n\nip\nl. a\n\nrc\nh\n\nite\nk\nte\n\nn\n e\n\nth\n b\n\ns\na\n\n s\nia\n\nA\nm\n\n W\na\n\ns\ns\ne\n\nr 5\n5\n\n8\n0\n\n4\n9\n\n Z\nü\n\nric\nh\n\nT\ne\n\nl. 0\n4\n\n4\n 5\n\n5\n6\n\n 6\n2\n\n 6\n2\n\nw\nw\n\nw\n.n\n\ne\no\n\nn\nd\n\ne\nis\n\ns\n.c\n\nh\n\nP\nro\n\nje\nk\ntv\n\ne\nrfa\n\ns\ns\ne\nr:\n\nO\nrt, D\n\na\ntu\n\nm\n:\n\nA\n3\n\nT\nü\n\nr-2\n4\n\n1\n\nT\nü\n\nr-2\n3\n\n1\n\nO\nK\n\n F\nB\n\n: +\n6\n.9\n\n0\nO\n\nK\n F\n\nB\n: +\n\n6\n.9\n\n3\n\nEI 30 EI 30 EI 30\n\n2\n2\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.7\n\n0\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n2\n3\n\nB\nF\n\n:2\n9\n.7\n\n6\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n2\n1\n\nK\no\n\nrrid\no\n\nr\n\nB\nF\n\n:1\n0\n1\n.8\n\n1\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n5\n m\n\nB\n:\nK\n\nlin\nk\ne\nr\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n2\n5\n\nS\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr\n\nB\nF\n\n:5\n6\n.1\n\n0\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\n2\n4\n\nB\nF\n\n:2\n5\n.6\n\n9\n m\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n2\n.7\n\n0\n m\n\nB\n:\nL\nin\n\no\nle\n\nu\nm\n\nW\n:v\n\ne\nrp\n\nu\ntz\n\nt, g\ne\ns\ntric\n\nh\ne\nn\n; H\n\no\nlz\n\n; G\nla\n\ns\n\nD\n:\nA\n\nk\nu\ns\ntik\n\n, W\ne\nis\n\ns\np\nu\ntz\n\nTür-213 Tür-212 Tür-211\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\n (S\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\nim\nm\n\ne\nr)\n\nL\ne\ng\ne\nn\nd\ne\n\nB\ne\n\ns\nte\n\nh\ne\n\nn\nd\n\nA\nb\n\nb\nru\n\nc\nh\n\nN\ne\n\nu\n\nV\nO\n\nR\nA\n\nB\nZ\nU\n\nG\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n14Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Grundriss 2. Obergeschoss 1:100\n\n\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-121\n\nSchnitte\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\n+3.35\n\n+6.65\n\n+9.95\n\n+3.34\n\n+6.64\n\n+9.95\n\n+0.30\n\n+3.60\n\n+6.90\n\n+3.24\n\n+9.86\n\n+0.33\n\n+3.63\n\n+6.93\n\n+3.33\n\n+6.63\n\n+9.95\n\n+0.33\n\n+3.63\n\n+6.93\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nLÄNGSSCHNITT\n\nQUERSCHNITT\n\nVORABZUG\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG 15Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Querschnitt 1 1:100\n\n\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG 16Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Längsschnitt  1:100\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-121\n\nSchnitte\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\n+3.35\n\n+6.65\n\n+9.95\n\n+3.34\n\n+6.64\n\n+9.95\n\n+0.30\n\n+3.60\n\n+6.90\n\n+3.24\n\n+9.86\n\n+0.33\n\n+3.63\n\n+6.93\n\n+3.33\n\n+6.63\n\n+9.95\n\n+0.33\n\n+3.63\n\n+6.93\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nLÄNGSSCHNITT\n\nQUERSCHNITT\n\nVORABZUG\n\n\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG 17Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Ansicht Korridor 1 1:100\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-131\n\nAnsichten Korridor\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\n+0.30\n\n+3.35\n\n+3.60\n\n+6.65\n\n+6.90\n\n+9.95\n\n+2.56\n\n+5.86\n\n+2.73\n\n+6.03\n\n+9.33\n\n+0.30\n\n+3.60\n\n+6.90\n\n+3.35\n\n+6.65\n\n+9.95\n+9.07 +9.18\n\n24 Stk 24 Stk 24 Stk\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nANSICHT KORRIDOR FENSTERSEITE\n\nVORABZUG\n\nANSICHT KORRIDOR ZIMMERSEITE\n\n\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-111\n\nErdgeschoss\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\nTür-031\n\nTür-041\n\n±0.00\n+458.70\n\nOK FB: +0.33OK FB: +0.30\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\nE\nI \n\n3\n0\n\n04\n\nBF: 24.21 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n02\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz01\n\nKorridor\n\nBF: 105.54 m2\n\nRH: 3.05 m\n\nB: Klinker\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n03\n\nBF: 29.80 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen; Holz; Glas\n\nD: Akustik, Weissputz\n\n05\n\nSchulzimmer\n\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.00 m\n\nB: Linoleum\n\nW:verputzt, gestrichen\n\nD: Akustik, Weissputz\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n3\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n1\n\nT\nü\n\nr-\n0\n\n1\n2\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nGruppenraum (Schulzimmer)\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nVORABZUG 18Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nProjektpläne - Ansicht Korridor 2 1:100\n\n  20.01.20\n\n  JZ\n\n±0.00 = 458.7 m.ü.M.Schulhaus Krämeracker\n\n8610  Uster\n\nBaueingabe\n\n  1:100\n\nPlan Nr.\n\nMassstab\n\nFormat\n\nGezeichnet\n\nDatumBauherrschaft: Projektverfasser:\n\nBauherrschaft:\n\n2030-131\n\nAnsichten Korridor\n\nSekundarschule Uster\nSchulverwaltung\nPoststrasse 13\n8610 Uster\nTel. 044 944 73 37\nwww.sekuster.ch\n\nneon | deiss gmbh\ndipl. architekten eth bsa sia\nAm Wasser 55\n8049 Zürich\nTel. 044 556 62 62\nwww.neondeiss.ch\n\nProjektverfasser:Ort, Datum:\n\nA3\n\n+0.30\n\n+3.35\n\n+3.60\n\n+6.65\n\n+6.90\n\n+9.95\n\n+2.56\n\n+5.86\n\n+2.73\n\n+6.03\n\n+9.33\n\n+0.30\n\n+3.60\n\n+6.90\n\n+3.35\n\n+6.65\n\n+9.95\n+9.07 +9.18\n\n24 Stk 24 Stk 24 Stk\n\nLegende Bestehend\n\nAbbruch\n\nNeu\n\nANSICHT KORRIDOR FENSTERSEITE\n\nVORABZUG\n\nANSICHT KORRIDOR ZIMMERSEITE\n\n\n\n19Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nModellfotos -  Übersicht\n\n\n\n20Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nModellfotos -  Korridor\n\n\n\n21Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nModellfotos -  Schulzimmer\n\n\n\nUmbau Schulhaus Krämeracker\n\nMaterialisierung  Schulzimmerneon | deiss Architekten\n\n JZ | 03.12.19 |       |\n\nVorprojekt\n\nAm Wasser 55 | 8049 Zürich\n\nM Materialisierung\n\nM 1 Decke\n\nM 2 Wand\n\nM 3 Boden\n\nA Ausstattung\n\nL Leuchten\n\nE Elektro-Apparate\n\nM 2.1 Feinabrieb\n\nM 3.1 Linoleum\n\nBestehende verputzte Wände neu\ngestrichen\n\nM 2.2 Verglasung\n\nsiehe Ausstattungsliste\n\nL1 runde\nAufbauleuchte\n\nLED, Lichttemp. 4000 K, mit Indirektlicht,\nAcrylglas, Aluminium-Rand\nz.Bsp. Regent, Solo Slim, ∅: 980 mm\n\nE 1 Abdeckplatten\nSchalter Steckdosen\n\nFeller Standard due schwarz oder weiss\n\nUMBAU SCHULHAUS KRÄMERACKER | MATERIALIEN SCHULZIMMER/GRUPPENRAUM\n\nStänderwand mit magnetischer Fläche\nbelegt\n\nOpakes Glas\nRahmen lackiert\n\nBestehenden Linoleum ersetzen\n\nM 2.3 Schrankwand Einbauschrank Schranktür: Spanplatten\nmit Kunstharz belegt\nGriffe: MEGA Olive mit Kabazylinder\nInnen: Kunstharz beschichtet, seitlich\ngelocht.\n\nM 2.1\n\nM 3.1\n\nM 1\n\nM 2.3\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nbedruckt/geätzt/Folie\nnoch offen\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nE 2 Deckenkanal weiss\n\nM 3.2 Sockelleiste Holzleiste gestrichen Farbton n. A. Architektin\n\nM 3.2\n\nA3\n\nE 2\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nM 1.1 Decke Bestand bestehende verputzte Decke inkl.\nAkustikplatten neu gestrichen\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nM 2.2\n\nL1\n\n22Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nMaterialisierung -  Schulzimmer | Gruppenraum\n\n\n\nUmbau Schulhaus Krämeracker\n\nMaterialisierung Korridorneon | deiss Architekten\n\n JZ | 03.12.19 |       |\n\nVorprojekt\n\nAm Wasser 55 | 8049 Zürich\n\nM Materialisierung\n\nM 1 Decke\n\nM 2 Wand\n\nM 3 Boden\n\nA Ausstattung\n\nL Leuchten\n\nE Elektro-Apparate\n\nM 1.1 Decke Bestand\n\nM 2.1 Feinabrieb\n\nM 2.2 Konsole\n\nM 3.1 Boden Klinker\n\nbestehende verputzte Decke inkl.\nAkustikplatten neu gestrichen\n\nBestehende verputzte Wände geflickt\nneu gestrichen\n\nBestehende Konsole neu gestrichen und\nim Bereich der Spinde angebaut\n\nbestehender Boden wird belassen und\nteilweise ausgebessert\n\nA 1.1 Spinde\n\nSchreinerarbeit in Nische eingebaut\nOberflächen RF1\n\nA 2.1 Sitzbank\n\nMDF mit Hartholzkante, Grundierfolie,\ngespritzt.\n\nM 1.1\n\nM 2.1\n\nM 2.1\n\nM 2.1\n\nM 2.2\n\nM 3.1\n\nUMBAU SCHULHAUS KRÄMERACKER | MATERIALIEN KORRIDOR\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nA3\n\nL1 runde\nAufbauleuchte\n\nLED, Lichttemp. 4000 K, mit Indirektlicht,\nAcrylglas, Aluminium-Rand\nz.Bsp. Regent, Solo Slim, ∅: 980 mm\n\nE1 Elektrokanal schwarz oder weiss\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nFarbton n. A. Architektin\n\nE 1\n\nBestehender Elektrokanal über\nSims ersetzen\n\nL1\n\nA 1.1\n\nA 2.1\n\n23Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nMaterialisierung -  Korridor\n\n\n\n2\n.1\n\n0\n4\n\n8\n4\n\n3\n.0\n\n2\n\n1\n2\n\n.1\n5\n\n4\n8\n\n7\n4\n\n3\n\n2\n.9\n\n8\n\nElektrokanal\n\n4 1.00 4\n\n3 135 79 135 3\n\nEI 30\n\nAnforderung EI 30\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n24Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -   Stahlzargentüre 1:25\n\n\n\n2.20 2.20 2.20\n\n1.25\n\n5\n5\n\n5\n2\n\n3\n\n6.60\n\n6 2.14\n\nLichttaster\n\nLichttaster\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n25Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Schiebetür Grundriss 1:25\n\n\n\n2\n.3\n\n5\n6\n\n5\n9\n\n3\n.0\n\n0\n\nHAWA Junior 80 B\n\nIPE 330\nnicht zentrisch\nweil sonst Brand-\nschutzverkleidung\nsichtbar\n\nVerkleidung R60\n15mm PROMATECT-200\n\nDreh-Muschelgriffe\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n26Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Schiebetür Schnitt und Ansicht 1:25\n\n\n\n7\n\nLadestation Ladestation\n\n1\n4\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n27Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Schranktrennwand Ansicht 1:25\n\n\n\n81 4.90 965\n\n5\n\n2\n4\n\n81 10 575 575 575 575 2.50 815 15\n\n6.67\n\n4\n0\n\nje 4 Dreifach Steckdosen\nje 1 Lan-Anschluss\n\nje 4 Dreifach Steckdosen\nje 1 Lan-Anschluss\n\nLadestation Ladestation\n\nLadestation Ladestation\n\nSchwert für\nFassadenanschluss\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n28Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Schranktrennwand Grundriss 1:25\n\n\n\n8\n5\n\n2\n.2\n\n1\n5\n\n7\n1\n\n3\n5\n\n25 40 135\n\n1\n1\n\n7\n0\n\n5\n2\n\n5\n7\n\n0\n5\n\n2\n5\n\n7\n0\n\n5\n2\n\n5\n5\n\n4\n2\n\n5\n1\n\n3\n5\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n29Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Schranktrennwand Schnitt 1:25\n\n\n\n1\n0\n\n3\n8\n\n5\n2\n\n5\n3\n\n8\n5\n\n2\n5\n\n3\n8\n\n5\n2\n\n5\n3\n\n8\n5\n\n2\n5\n\n3\n8\n\n5\n6\n\n5\n8\n\n7\n7\n\nHartholzkante, Radius 5mm\n\nMetallwinkel\n\nBestehenden Sims im Bereich der Spinde aufdoppeln\n\nSpalt für Luftzirkulation\n\nElektrokanal\n\nStänderwand einseitig mit Holzplatte beplankt\n⟶ Ständerwand ist gleichzeitig Rückwand der Spinde\n\n2282282282282282282282282\n\n2.42\n\n3\n4\n\n28\n\n5\n2\n\n9\n\nFries BodenbelagBestehenden Sims im Bereich der Spinde aufdoppeln\n\n152515\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n30Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Spind und Sitzbank 1:25\n\n\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n2.45\n\n3\n2\n\n3\n3\n\n3\n3\n\n3\n3\n\n3\n3\n\n3\n3\n\n3\n3\n\n3\n3\n\n3\n8\n\n5\n5\n\n~285\n\n2\n.1\n\n2\n5\n\n8\n5\n\n5\n\n31Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nDetailpläne -  Regal 1:25\n\n\n\nU\nm\n\nb\na\n\nu\n S\n\nc\nh\n\nu\nlh\n\na\nu\n\ns\n K\n\nrä\nm\n\ne\nra\n\nc\nk\ne\n\nr\n\nB\nra\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\ntz\n\np\nla\n\nn\n E\n\nG\nn\n\ne\no\n\nn\n | d\n\ne\nis\n\ns\n A\n\nrc\nh\n\nite\nk\nte\n\nn\nV\n\no\nrp\n\nro\nje\n\nk\nt\n\n J\nZ\n\n | 1\n4\n\n.0\n1\n\n.2\n0\n\n | A\n3\n\n | 1\n:2\n\n0\n0\n\nA\nm\n\n W\na\n\ns\ns\ne\n\nr 5\n5\n\n | 8\n0\n\n4\n9\n\n Z\nü\n\nric\nh\n\nT\nü\nr-0\n\n3\n1\n\nT\nü\nr-0\n\n4\n1\n\n2.0 m\n\n0.9 m\n\nTür-013 Tür-011Tür-012\n\nL\ne\ng\ne\nn\nd\ne\n\nv\ne\n\nrtik\na\n\nle\nr F\n\nlu\nc\nh\n\ntw\ne\n\ng\n\nE\nI 3\n\n0\n\nR\na\n\nu\nm\n\n / B\ne\n\nre\nic\n\nh\n m\n\nit S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nits\nb\n\ne\nle\n\nu\nc\nh\n\ntu\nn\n\ng\n\nN\no\n\nta\nu\n\ns\ng\n\na\nn\n\ng\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\nUmbau Schulhaus Krämeracker\n\nBrandschutzplan 1. OGneon | deiss Architekten Vorprojekt\n\n JZ | 14.01.20 | A3 | 1:200Am Wasser 55 | 8049 Zürich\n\n0\n.9\n\n m\n\nLegende vertikaler Fluchtweg\n\nEI 30\n\nRaum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung\n\nNotausgang\n\n32Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBrandschutzpläne -  Erdgeschoss 1:200\n\n\n\nU\nm\n\nb\na\n\nu\n S\n\nc\nh\n\nu\nlh\n\na\nu\n\ns\n K\n\nrä\nm\n\ne\nra\n\nc\nk\ne\n\nr\n\nB\nra\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\ntz\n\np\nla\n\nn\n 1\n\n. O\nG\n\nn\ne\n\no\nn\n\n | d\ne\n\nis\ns\n A\n\nrc\nh\n\nite\nk\nte\n\nn\nV\n\no\nrp\n\nro\nje\n\nk\nt\n\n J\nZ\n\n | 1\n4\n\n.0\n1\n\n.2\n0\n\n | A\n3\n\n | 1\n:2\n\n0\n0\n\nA\nm\n\n W\na\n\ns\ns\ne\n\nr 5\n5\n\n | 8\n0\n\n4\n9\n\n Z\nü\n\nric\nh\n\n0.9 m\n\nL\ne\ng\ne\nn\nd\ne\n\nv\ne\n\nrtik\na\n\nle\nr F\n\nlu\nc\nh\n\ntw\ne\n\ng\n\nE\nI 3\n\n0\n\nR\na\n\nu\nm\n\n / B\ne\n\nre\nic\n\nh\n m\n\nit S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nits\nb\n\ne\nle\n\nu\nc\nh\n\ntu\nn\n\ng\n\nN\no\n\nta\nu\n\ns\ng\n\na\nn\n\ng\n\nUmbau Schulhaus Krämeracker\n\nBrandschutzplan 1. OGneon | deiss Architekten Vorprojekt\n\n JZ | 14.01.20 | A3 | 1:200Am Wasser 55 | 8049 Zürich\n\n0\n.9\n\n m\n\nLegende vertikaler Fluchtweg\n\nEI 30\n\nRaum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung\n\nNotausgang\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n33Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBrandschutzpläne -  1. Obergeschoss 1:200\n\n\n\nU\nm\n\nb\na\n\nu\n S\n\nc\nh\n\nu\nlh\n\na\nu\n\ns\n K\n\nrä\nm\n\ne\nra\n\nc\nk\ne\n\nr\n\nB\nra\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\ntz\n\np\nla\n\nn\n 2\n\n. O\nG\n\nn\ne\n\no\nn\n\n | d\ne\n\nis\ns\n A\n\nrc\nh\n\nite\nk\nte\n\nn\nV\n\no\nrp\n\nro\nje\n\nk\nt\n\n J\nZ\n\n | 1\n4\n\n.0\n1\n\n.2\n0\n\n | A\n3\n\n | 1\n:2\n\n0\n0\n\nA\nm\n\n W\na\n\ns\ns\ne\n\nr 5\n5\n\n | 8\n0\n\n4\n9\n\n Z\nü\n\nric\nh\n\nT\nü\nr-2\n\n4\n1\n\nT\nü\nr-2\n\n3\n1\n\nTür-213 Tür-212 Tür-211\n\nL\ne\ng\ne\nn\nd\ne\n\nv\ne\n\nrtik\na\n\nle\nr F\n\nlu\nc\nh\n\ntw\ne\n\ng\n\nE\nI 3\n\n0\n\nR\na\n\nu\nm\n\n / B\ne\n\nre\nic\n\nh\n m\n\nit S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nits\nb\n\ne\nle\n\nu\nc\nh\n\ntu\nn\n\ng\n\nN\no\n\nta\nu\n\ns\ng\n\na\nn\n\ng\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\nUmbau Schulhaus Krämeracker\n\nBrandschutzplan 1. OGneon | deiss Architekten Vorprojekt\n\n JZ | 14.01.20 | A3 | 1:200Am Wasser 55 | 8049 Zürich\n\n0\n.9\n\n m\n\nLegende vertikaler Fluchtweg\n\nEI 30\n\nRaum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung\n\nNotausgang\n\n34Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBrandschutzpläne -  2. Obergeschoss 1:200\n\n\n\n0\n4\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\nB\n\nF\n:2\n\n2\n.9\n\n9\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n0\n2\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\nB\n\nF\n:5\n\n6\n.7\n\n0\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n0\n1\n\nF\nlu\n\nr/A\nu\n\nfe\nn\n\nth\na\n\nlt\nB\n\nF\n:9\n\n1\n.6\n\n7\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n5\n\nm\n\n0\n3\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\nB\n\nF\n:2\n\n8\n.5\n\n7\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n0\n5\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\nB\n\nF\n:5\n\n6\n.1\n\n0\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n3\n4\n\n.2\n9\n\nm\n2\n\n1\n0\n\n.5\n6\n\nm\n2\n\n1\n4\n\n.8\n2\n\nm\n2\n\n3\n4\n\n.4\n3\n\nm\n2\n\nT\nü\n\nr-0\n3\n\n1\n\nT\nü\n\nr-0\n4\n\n1\n\nTür-214 Tür-214Tür-214 Tür-214\n\nE\nin\n\nfü\ng\n\ne\np\n\nu\nn\n\nkt\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n2\nT\n\nY\nP\n\n A\n2\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n2\nT\n\nY\nP\n\n A\n2\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nL\n.2\n\n2\n1\n\nL\n.2\n\n2\n2\n\nL\n.2\n\n2\n1\n\nL\n.2\n\n2\n2\n\nL\n.2\n\n2\n3\n\nL\n.2\n\n2\n3\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n1\n1\n\nL\n.2\n\n3\n1\n\nL\n.2\n\n3\n2\n\nL\n.2\n\n3\n1\n\nL\n.2\n\n3\n2\n\nL\n.2\n\n3\n3\n\nL\n.2\n\n3\n3\n\nL\n.2\n\n2\n7\n\nL\n.2\n\n2\n6\n\nL\n.2\n\n2\n8\n\nL\n.2\n\n2\n9\n\nB\nR\n\nÜ\nS\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nB\nR\n\nÜ\nS\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nB\nR\n\nÜ\nS\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\n323 23232333 2\n\nHDMI\n\n3\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n.\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n.\n\nK\nA\n\nB\nE\n\nL\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nU\n\nF\n S\n\nIM\nS\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n. S\nT\n\nE\nIG\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n. S\nT\n\nE\nIG\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n2\n\n0\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\nU\nV\n\n E\n0\n\n0\n-1\n\n2\n\nU\nV\n\n E\n0\n\n0\n-1\n\n1\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nL\n\nA\nR\n\nM\n\nL\nS\n\nH\nD\n\nM\nI\n\nH\nD\n\nM\nI\n\nL\nS\n\n23 232 3 23\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nA\nB\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nU\nN\n\nG\n IN\n\n S\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\nD\n\nE\nM\n\nO\nN\n\nT\nIE\n\nR\nB\n\nA\nR\n\n A\nU\n\nS\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nE\n\nN\n(R\n\nE\nV\n\nIS\nIO\n\nN\nS\n\nÖ\nF\n\nF\nN\n\nU\nN\n\nG\n)\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\nT\n\n2\n3\n\n3\nT\n\n2\n3\n\n4\nU\n\nP\n-S\n\nT\nE\n\nC\nK\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nN\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n4\nU\n\nP\n-S\n\nT\nE\n\nC\nK\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nN\nR\n\nJ\n4\n\n5\nÜ\n\nB\nE\n\nR\nT\n\nA\nB\n\nL\nA\n\nR\nE\n\nN\nIN\n\nS\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\nW\n\nA\nN\n\nD\n\nT\nA\n\nB\nL\n\nA\nR\n\nE\n\nS\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\nW\n\nA\nN\n\nD\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\nN\n\nA\nN\n\nO\nR\n\nD\nN\n\nU\nN\n\nG\nL\n\nA\nD\n\nE\nS\n\nT\nA\n\nT\nIO\n\nN\nE\n\nN\n4\n\n S\nT\n\nK\n. 3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n4\nX\n\n4\nX\n\n33\n\n4\nX\n\n3\n4\n\nX\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nL\n\nA\nR\n\nM\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nIO\nN\n\nE\nN\n\nZ\nU\n\nP\nIR\n\n,\nN\n\nO\nT\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\n,\nP\n\nA\nU\n\nS\nE\n\nN\nG\n\nO\nN\n\nG\nU\n\nS\nW\n\n.\nB\n\nL\nE\n\nIB\nE\n\nN\nB\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nB\nA\n\nN\nD\n\nA\nU\n\nF\nS\n\nIM\nS\n\nE\nN\n\nT\nF\n\nÄ\nL\n\nL\nT\n\n.\nN\n\nE\nU\n\nE\nK\n\nO\nR\n\nR\nID\n\nO\nR\n\n-\nB\n\nE\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nA\nN\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\n\nL\n.2\n\n2\n3\n\nL\n.2\n\n2\n1\n\nL\n.2\n\n2\n2\n\nL.223\n\nL.221\nL.222\n\nL.231\nL.232\n\nL.233\n\nL\n.2\n\n2\n6\n\nL\n.2\n\n2\n7\n\nL\n.2\n\n3\n1\n\nL\n.2\n\n3\n2\n\nL\n.2\n\n3\n3\n\nL\n.2\n\n2\n8\n\nL\n.2\n\n2\n9\n\nL.228\nL.229\n\n \n \n\n \n \n\nG\nE\n\nN\nA\n\nU\nE\n\nM\nA\n\nS\nS\n\nE\nS\n\nIN\nD\n\nA\nB\n\nB\nA\n\nU\nZ\n\nU\nN\n\nE\nH\n\nM\nE\n\nN\n.\n\nM\nA\n\nS\nS\n\nD\nIF\n\nF\nE\n\nR\nE\n\nN\nZ\n\nE\nN\n\nS\nIN\n\nD\nD\n\nE\nR\n\nB\nA\n\nU\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nZ\n\nU\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nN\n.\n\nW\nE\n\nR\nD\n\nE\nN\n\nÄ\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n(M\nA\n\nT\nE\n\nR\nIA\n\nL\n,\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nU\n\nN\nG\n\n,\nE\n\nT\nC\n\n.)\nO\n\nH\nN\n\nE\nS\n\nC\nH\n\nR\nIF\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nZ\n\nU\nS\n\nT\nIM\n\nM\nU\n\nN\nG\n\nD\nE\n\nS\nP\n\nR\nO\n\nJ\nE\n\nK\nT\n\nV\nE\n\nR\nF\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nR\nS\n\nV\nO\n\nR\nG\n\nE\nN\n\nO\nM\n\nM\nE\n\nN\n,\n\nS\nO\n\nH\nA\n\nF\nT\n\nE\nT\n\nD\nE\n\nR\nA\n\nU\nS\n\nF\nÜ\n\nH\nR\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nE\nH\n\nM\nE\n\nR\nA\n\nL\nL\n\nE\nIN\n\nF\nÜ\n\nR\nS\n\nÄ\nM\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nD\n\nA\nR\n\nA\nU\n\nS\nR\n\nE\nS\n\nU\nL\n\nT\nIE\n\nR\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nK\nO\n\nN\nS\n\nE\nQ\n\nU\nE\n\nN\nZ\n\nE\nN\n\n(Z\n.B\n\nM\nE\n\nH\nR\n\nK\nO\n\nS\nT\n\nE\nN\n\nA\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nR\nB\n\nE\nT\n\nE\nIL\n\nIG\nT\n\nE\nR\n\nF\nIR\n\nM\nE\n\nN\n).\n\nW\nW\n\nW\n.M\n\nT\nP\n\nE\n.C\n\nH\nF\n\nA\nX\n\n 0\n4\n\n4\n 9\n\n0\n5\n\n 8\n9\n\n 0\n1\n\nIN\nF\n\nO\n@\n\nM\nT\n\nP\nE\n\n.C\nH\n\nM\nT\n\nP\n E\n\nN\nG\n\nIN\nE\n\nE\nR\n\nIN\nG\n\n A\nG\n\nT\nE\n\nL\n 0\n\n4\n4\n\n 9\n0\n\n5\n 8\n\n9\n 0\n\n0\n  \n\n8\n6\n\n1\n0\n\n U\nS\n\nT\nE\n\nR\nS\n\nT\nR\n\nIC\nK\n\nS\nT\n\nR\nA\n\nS\nS\n\nE\n 1\n\nH\nL\n\nK\nS\n\nE\n - IN\n\nG\nE\n\nN\nIE\n\nU\nR\n\nE\n\n G\nE\n\nZ\n.\n\n D\nA\n\nT\n.\n\n M\nS\n\nT\n.\n\n G\nR\n\n.\n\nF\nIL\n\nE\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nN\nR\n\n.\nB\n\nA\nU\n\nS\nE\n\nIT\nS\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nN\nR\n\n.\nM\n\nT\nP\n\nE\n\nD\nA\n\nT\nU\n\nM\nN\n\nA\nM\n\nE\nIN\n\nD\n.\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nS\nT\n\nA\nT\n\nU\nS\n\n:\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nD\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n:\n\nÄ\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nS\nL\n\nE\nG\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nV\nIS\n\nIO\nN\n\nIN\nD\n\n.\n\nO\nS\n\nS\nH\n\n K\nR\n\nÄ\nM\n\nE\nR\n\nA\nC\n\nK\nE\n\nR\n U\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nS\nE\n\nK\nU\n\nN\nD\n\nA\nR\n\nS\nT\n\nU\nF\n\nE\n U\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nP\nL\n\nA\nN\n\n \nE\n\nL\nE\n\nK\nT\n\nR\nO\n\nE\nR\n\nD\nG\n\nE\nS\n\nC\nH\n\nO\nS\n\nS\n (Z\n\nI. 2\n-5\n\n)\n\nS\nS\n\nT\n\n1\n1\n\n.1\n1\n\n.1\n9\n\n1\n:5\n\n0\n\n8\n4\n\nx\n6\n\n0\n\n1\n2\n\n8\n1\n\n_\n2\n\n1\n_\n\n3\n1\n\nA\nD\n\n1\n0\n\n1\n2\n\n8\n1\n\n_\n2\n\n1\n_\n\n3\n1\n\nA\nD\n\n1\n0\n\n_\n5\n\n0\n2\n\n1\nC\n\nA\n2\n\n9\n.1\n\n1\n.1\n\n9\nS\n\nS\nT\n\nB\n1\n\n1\n.1\n\n2\n.1\n\n9\nS\n\nS\nT\n\nC\n1\n\n3\n.1\n\n2\n.1\n\n9\nS\n\nS\nT\n\nB\nA\n\nU\nP\n\nR\nO\n\nJE\nK\n\nT\n\n0\n9\n\n.1\n2\n\n.1\n9\n\nA\nA\n\nN\nP\n\nA\nS\n\nS\nU\n\nN\nG\n\n U\nM\n\nF\nA\n\nN\nG\n\n D\nE\n\nR\n A\n\nU\nS\n\nR\nÜ\n\nS\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nB\nV\n\nE\nR\n\nR\nIN\n\nG\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\n U\nM\n\nF\nA\n\nN\nG\n\n D\nE\n\nR\n A\n\nU\nS\n\nR\nÜ\n\nS\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nC\nA\n\nN\nP\n\nA\nS\n\nS\nU\n\nN\nG\n\n L\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nÄ\nL\n\nE\n U\n\nN\nD\n\n S\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nS\nT\n\nE\nL\n\nL\nE\n\nN\n L\n\nIC\nH\n\nT\n\nA\nL\n\nL\nE\n\nW\nE\n\nIT\nE\n\nR\nE\n\nN\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nH\n\nA\nL\n\nB\n\n200\n\n200\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n\nF\nU\n\nN\nK\n\nT\nIO\n\nN\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nD\n\nE\nR\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nG\nR\n\nU\nP\n\nP\nE\n\nN\n\n-\nL\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\n-\nL\n\nD\nL\n\nIC\nH\n\nT\nD\n\nIM\nM\n\nB\nA\n\nR\n-\n\nS\nS\n\nT\nE\n\nC\nK\n\nD\nO\n\nS\nE\n\n-\nJ\n\nJ\nA\n\nL\nO\n\nU\nS\n\nIE\n-\n\nM\nM\n\nA\nR\n\nK\nIS\n\nE\n(S\n\nT\nO\n\nF\nF\n\nS\nT\n\nO\nR\n\nE\nN\n\n)\n-\n\nR\nR\n\nO\nL\n\nL\nL\n\nA\nD\n\nE\nN\n\nH\nA\n\nT\nP\n\nA\nN\n\nIK\nS\n\nC\nH\n\nA\nL\n\nT\nE\n\nR\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n-,\nU\n\nN\nD\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\nN\n\nH\nO\n\nE\nH\n\nE\nN\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nIN\nW\n\nA\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nM\nIT\n\nP\nL\n\nA\nE\n\nT\nT\n\nL\nI\n\nM\nU\n\nE\nS\n\nS\nE\n\nN\nA\n\nU\nF\n\nD\nIE\n\nP\nL\n\nA\nE\n\nT\nT\n\nL\nIF\n\nU\nG\n\nE\nN\n\nA\nU\n\nS\nG\n\nE\nR\n\nIC\nH\n\nT\nE\n\nT\nW\n\nE\nR\n\nD\nE\n\nN\n\n- A\nL\n\nL\nE\n\n N\nIC\n\nH\nT\n\n B\nE\n\nZ\nE\n\nIC\nH\n\nN\nE\n\nT\nE\n\nN\n R\n\nO\nH\n\nR\nE\n\n S\nIN\n\nD\n M\n\n2\n0\n\n- V\nE\n\nR\nM\n\nA\nS\n\nS\nU\n\nN\nG\n\n V\nO\n\nN\n E\n\nIN\nB\n\nA\nU\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\nN\n\n S\nIE\n\nH\nE\n\n D\nE\n\nT\nA\n\nIL\nP\n\nL\nA\n\nE\nN\n\nE\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n O\n\nD\nE\n\nR\n IN\n\nG\nE\n\nN\nIE\n\nU\nR\n\n- A\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nD\nO\n\nR\nT\n\nE\n IN\n\n K\nU\n\nE\nC\n\nH\nE\n\nN\n U\n\nN\nD\n\n N\nA\n\nS\nS\n\nZ\nE\n\nL\nL\n\nE\nN\n\n S\nIE\n\nH\nE\n\n D\nE\n\nT\nA\n\nIL\nP\n\nL\nA\n\nE\nN\n\nE\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n O\n\nD\nE\n\nR\n L\n\nIE\nF\n\nE\nR\n\nA\nN\n\nT\n- E\n\nIN\nL\n\nA\nS\n\nS\nK\n\nA\nE\n\nS\nT\n\nE\nN\n\n U\nN\n\nD\n D\n\nO\nS\n\nE\nN\n\n S\nIN\n\nD\n V\n\nO\nR\n\n E\nN\n\nD\nA\n\nR\nB\n\nE\nIT\n\nE\nN\n\n A\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nR\n H\n\nA\nN\n\nD\nW\n\nE\nR\n\nK\nE\n\nR\n Z\n\nU\n R\n\nE\nIN\n\nIG\nE\n\nN\n- K\n\nE\nIN\n\nE\n H\n\nO\nR\n\nIZ\nO\n\nN\nT\n\nA\nL\n\nE\nN\n\n M\nA\n\nU\nE\n\nR\nS\n\nC\nH\n\nL\nIT\n\nZ\nE\n\n- D\nIE\n\n L\nA\n\nG\nE\n\n D\nE\n\nR\n S\n\nA\nM\n\nM\nE\n\nL\nR\n\nO\nH\n\nR\nE\n\n IS\nT\n\n E\nIN\n\nZ\nU\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nN\n\n- B\nE\n\nI B\nA\n\nU\nE\n\nT\nA\n\nP\nP\n\nE\nN\n\nA\nB\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nU\n\nN\nG\n\n S\nIN\n\nD\n D\n\nIE\n R\n\nO\nH\n\nR\nE\n\n E\nN\n\nT\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nE\n\nN\nD\n\n IH\nR\n\nE\nR\n\n Z\nU\n\nG\nE\n\nH\nO\n\nE\nR\n\nIG\nK\n\nE\nIT\n\n M\nIT\n\n F\nA\n\nR\nB\n\nIG\nE\n\nM\n IS\n\nO\nL\n\nIE\nR\n\nB\nA\n\nN\nD\n\n Z\nU\n\n K\nE\n\nN\nN\n\nZ\nE\n\nIC\nH\n\nN\nE\n\nN\n- S\n\nA\nE\n\nM\nT\n\nL\nIC\n\nH\nE\n\n A\nN\n\nG\nA\n\nB\nE\n\nN\n F\n\nU\nE\n\nR\n IN\n\nS\nT\n\nA\nL\n\nL\nA\n\nT\nIO\n\nN\nE\n\nN\n V\n\nO\nN\n\n H\nE\n\nIZ\nU\n\nN\nG\n\n, L\nU\n\nE\nF\n\nT\nU\n\nN\nG\n\n, F\nO\n\nT\nO\n\nV\nO\n\nL\nT\n\nA\nIK\n\n, N\nA\n\nS\nS\n\nZ\nE\n\nL\nL\n\nE\nN\n\n, U\nN\n\nD\n K\n\nU\nE\n\nC\nH\n\nE\n S\n\nIN\nD\n\n V\nO\n\nM\n E\n\nL\nE\n\nK\nT\n\nR\nO\n\n-\n  U\n\nN\nT\n\nE\nR\n\nN\nE\n\nH\nM\n\nE\nR\n\n V\nO\n\nR\n D\n\nE\nR\n\n A\nU\n\nS\nF\n\nU\nE\n\nH\nR\n\nU\nN\n\nG\n M\n\nIT\n D\n\nE\nN\n\n E\nN\n\nT\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\n U\nN\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nE\nH\n\nM\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n Z\nU\n\n U\nE\n\nB\nE\n\nR\nP\n\nR\nU\n\nE\nF\n\nE\nN\n\n U\nN\n\nD\n A\n\nL\nL\n\nE\nN\n\nF\nA\n\nL\nL\n\nS\n A\n\nN\nZ\n\nU\nP\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nN\n- P\n\nO\nT\n\nE\nN\n\nZ\nIA\n\nL\nA\n\nU\nS\n\nG\nL\n\nE\nIC\n\nH\n F\n\nU\nE\n\nR\n H\n\nL\nK\n\nS\n A\n\nP\n G\n\nE\nM\n\nA\nE\n\nS\nS\n\n N\nIN\n\n- R\nA\n\nE\nU\n\nM\nE\n\n M\nIT\n\n B\nA\n\nD\nE\n\n-, U\nN\n\nD\n D\n\nU\nS\n\nC\nH\n\nE\nIN\n\nR\nIC\n\nH\nT\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nN\n:\n\n V\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\nE\n\nN\n M\n\nIN\nD\n\n. IP\nX\n\n4\n B\n\nE\nI L\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nS\n\nV\nE\n\nR\nL\n\nE\nG\n\nU\nN\n\nG\n IN\n\n A\nU\n\nS\nS\n\nE\nN\n\nW\nA\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nN\n 6\n\nC\nM\n\n R\nE\n\nS\nT\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nD\nIC\n\nK\nE\n\n E\nIN\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nN\n\n-\nF\n\nG\nF\n\nL\nIE\n\nG\nE\n\nN\nG\n\nIT\nT\n\nE\nR\n\n-\nT\n\nT\nA\n\nG\nE\n\nS\nV\n\nO\nR\n\nH\nA\n\nN\nG\n\n-\nF\n\nF\nE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nR\n-\n\nD\nF\n\nD\nA\n\nC\nH\n\nF\nE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nR\n/\n\nD\nA\n\nC\nH\n\nL\nU\n\nK\nE\n\n-\nG\n\nT\nO\n\nR\nE\n\n-\nV\n\nV\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\nE\n\nN\n\n-\nH\n\nK\nH\n\nE\nIZ\n\nK\nR\n\nE\nIS\n\nA\nB\n\nK\nU\n\nE\nR\n\nZ\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n-\nA\n\nF\nB\n\nH\nO\n\nE\nH\n\nE\nA\n\nB\nF\n\nE\nR\n\nT\nIG\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\n-\n\nB\nA\n\nB\nA\n\nC\nK\n\nO\nF\n\nE\nN\n\n-\nB\n\nD\nB\n\nO\nD\n\nE\nN\n\nD\nO\n\nS\nE\n\n-\nB\n\nO\nB\n\nO\nIL\n\nE\nR\n\n-\nD\n\nA\nD\n\nA\nM\n\nP\nF\n\nA\nB\n\nZ\nU\n\nG\n\n-\nD\n\nG\nD\n\nA\nM\n\nP\nF\n\nG\nA\n\nR\nE\n\nR\n-\n\nE\nV\n\nE\nT\n\nA\nG\n\nE\nN\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nE\nR\n\n-\nG\n\nV\nG\n\nE\nB\n\nA\nE\n\nU\nD\n\nE\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nE\n\nR\n-\n\nG\nS\n\nG\nE\n\nS\nC\n\nH\nIR\n\nR\nS\n\nP\nU\n\nE\nL\n\nE\nR\n\n-\nH\n\nA\nK\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nN\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nU\nS\n\nS\nK\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nN\n\n-\nH\n\nA\nT\n\nH\nA\n\nN\nD\n\nA\nL\n\nA\nR\n\nM\nT\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nR\n-\n\nH\nA\n\nZ\nK\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nN\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nU\nS\n\nS\n-\n\nZ\nA\n\nE\nH\n\nL\nE\n\nR\nK\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nN\n-\n\nH\nE\n\nIZ\nH\n\nE\nIZ\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nE\nR\n\n-\nH\n\nT\nR\n\nH\nA\n\nN\nD\n\nT\nU\n\nC\nH\n\nR\nA\n\nD\nIA\n\nT\nO\n\nR\n-\n\nH\nV\n\nH\nA\n\nU\nP\n\nT\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nU\n\nN\nG\n\n-\nK\n\nH\nK\n\nO\nC\n\nH\nH\n\nE\nR\n\nD\n-\n\nK\nS\n\nK\nU\n\nE\nH\n\nL\nS\n\nC\nH\n\nR\nA\n\nN\nK\n\n-\nL\n\nO\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\n\nO\nB\n\nE\nR\n\nS\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\n\nN\nU\n\nM\nM\n\nE\nR\n\nIE\nR\n\nU\nN\n\nG\n\nR\nT\n\nB\nE\n\nM\nE\n\nR\nK\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nN\n\n1\n0\n\n0\n\n200\n\n1\n5\n\n0\n\n250\n\n-\nL\n\nS\nV\n\nL\nU\n\nF\nT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nV\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\n\n-\nM\n\nI\nM\n\nIK\nR\n\nO\nW\n\nE\nL\n\nL\nE\n\nN\nO\n\nF\nE\n\nN\n-\n\nN\nA\n\nN\nO\n\nT\nA\n\nU\nS\n\nG\nA\n\nN\nG\n\n-\nN\n\nU\nP\n\n/N\nA\n\nP\nN\n\nA\nS\n\nS\nA\n\nP\nP\n\nA\nR\n\nA\nT\n\nE\nU\n\nP\n/A\n\nP\n-\n\nO\nK\n\nO\nB\n\nE\nR\n\nK\nA\n\nN\nT\n\n-\nR\n\nE\nR\n\nE\nC\n\nH\nA\n\nU\nD\n\n-\nR\n\nT\nR\n\nA\nU\n\nM\nT\n\nH\nE\n\nR\nM\n\nO\nS\n\nT\nA\n\nT\n-\n\nR\nF\n\nR\nA\n\nU\nM\n\nF\nU\n\nE\nH\n\nL\nE\n\nR\n-\n\nS\nA\n\nN\nV\n\nS\nA\n\nN\nIT\n\nA\nE\n\nR\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nE\n\nR\n\n-\nS\n\nV\nS\n\nT\nE\n\nU\nE\n\nR\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nU\n\nN\nG\n\n-\nS\n\nT\nZ\n\nS\nT\n\nE\nIG\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\n-\nT\n\nK\nT\n\nIE\nF\n\nK\nU\n\nE\nH\n\nL\nS\n\nC\nH\n\nR\nA\n\nN\nK\n\n-\nT\n\nP\nT\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nR\nP\n\nL\nA\n\nT\nT\n\nE\n-\n\nT\nU\n\nT\nU\n\nM\nB\n\nL\nE\n\nR\n-\n\nU\nK\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nK\n\nA\nN\n\nT\n\n-\nU\n\nK\nD\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nK\n\nA\nN\n\nT\nD\n\nE\nC\n\nK\nE\n\n-\nU\n\nP\n/A\n\nP\nA\n\nP\nP\n\nA\nR\n\nA\nT\n\nE\nU\n\nN\nT\n\nE\nR\n\n-,\nA\n\nU\nF\n\nP\nU\n\nT\nZ\n\n-\nU\n\nV\nU\n\nN\nT\n\nE\nR\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nU\nN\n\nG\n-\n\nW\nA\n\nW\nA\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nU\nT\n\nO\nM\n\nA\nT\n\nL\n. 1\n\n9\n9\n\nR\nO\n\nH\n\nT\nU\n\nE\nR\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\n1100\n\nM\nIT\n\nT\nE\n\n T\nU\n\nE\nR\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\nIM\n\nM\nE\n\nR\nU\n\nN\nT\n\nE\nR\n\nD\nE\n\nN\nS\n\nC\nH\n\nA\nL\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nN\nA\n\nIN\nD\n\nIK\nA\n\nT\nO\n\nR\nB\n\nM\nA\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nA\n\nL\nL\n\nG\nE\n\nM\nE\n\nIN\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n S\nC\n\nH\nE\n\nM\nA\n\n 0\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nU\n\nN\nG\n\nS\nS\n\nC\nH\n\nO\nN\n\nE\nR\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n2\n\n/ 1\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n V\nO\n\nN\n U\n\nN\nT\n\nE\nN\n\nS\nO\n\nN\nN\n\nE\nR\n\nIE\nT\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nR\n\nM\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n S\nC\n\nH\nE\n\nM\nA\n\n 6\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nK\nR\n\nA\nF\n\nT\n\nD\nIM\n\nM\nE\n\nR\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n3\n\n/ 3\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nÜ\nS\n\nS\nE\n\nL\nS\n\nC\nH\n\nA\nL\n\nT\nE\n\nR\n\nA\nP\n\nM\nO\n\nT\nO\n\nR\n\nK\nO\n\nM\nB\n\n. T\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\n/ S\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\n.\n\nK\nO\n\nM\nB\n\n. S\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n/ S\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\n.\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n R\n\nA\nD\n\nIO\n/ T\n\nV\n \n\nA\nP\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\n 1\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nT\nÜ\n\nR\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\n\nS\n\nD\nR\n\nE\nH\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n3\n\nT\nÜ\n\nR\nO\n\nE\nF\n\nF\nN\n\nE\nR\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nA\nU\n\nF\nD\n\nO\nS\n\nE\n\nL\nA\n\nU\nT\n\nS\nP\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nE\nR\n\nN\nIV\n\nE\nA\n\nU\nA\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nB\nE\n\nW\nE\n\nG\nU\n\nN\nG\n\nS\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nR\n 3\n\n6\n0\n\nº\n\n09\n:4\n\n5\n\nT\nO\n\nR\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\n\nA\nU\n\nD\nIO\n\n B\nE\n\nD\nIE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\n\nB\nE\n\nW\nE\n\nG\nU\n\nN\nG\n\nS\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nR\n 1\n\n8\n0\n\nº\n\nK\nA\n\nM\nE\n\nR\nA\n\n3\n\nS\nO\n\nN\nN\n\nE\nR\n\nIE\nG\n\nL\nO\n\nC\nK\n\nE\n\nU\nP\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nIO\nN\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\nE\nL\n\n./ E\nD\n\nV\n\n3\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n S\nC\n\nH\nE\n\nM\nA\n\n 3\n\nU\nP\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n5\n\nV\n\nU\nP\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nS\nC\n\nH\nW\n\nA\nC\n\nH\nS\n\nT\nR\n\nO\nM\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n D\nU\n\nR\nC\n\nH\nG\n\nE\nH\n\nE\nN\n\nD\n\nU\nP\n\nA\nU\n\nD\nIO\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n\nE\nIN\n\nE\nR\n\nD\nO\n\nS\nE\n\n G\nR\n\n.1\n\nA\nP\n\nS\nT\n\nO\nR\n\nE\nN\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nK\nO\n\nN\nT\n\nR\nO\n\nL\nL\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n\nV\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\n\nA\nP\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nA\n\nP\nP\n\nA\nR\n\nA\nT\n\nE\n\nIR\n E\n\nM\nP\n\nF\nÄ\n\nN\nG\n\nE\nR\n\n B\n&\n\nO\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n2\n\n/ 1\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n N\nA\n\nC\nH\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nA\nN\n\nL\nA\n\nG\nE\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\nF\nE\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nU\nS\n\nS\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n3\n\n/ 3\n- F\n\nA\nC\n\nH\n3\n\nZ\nU\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n 3\n- T\n\nE\nIL\n\nIG\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nO\nG\n\nU\nH\n\nR\n\nD\nIG\n\nIT\nA\n\nL\nU\n\nH\nR\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n IN\n H\n\nO\nH\n\nL\nB\n\nO\nD\n\nE\nN\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nA\n\nR\nT\n\nE\nN\n\nA\nP\n\n L\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nU\nP\n\n L\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n IN\n H\n\nO\nH\n\nL\nD\n\nE\nC\n\nK\nE\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nP\nL\n\nA\nT\n\nT\nE\n\nT\nP\n\nD\nIV\n\nE\nR\n\nS\nE\n\n A\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nL\nA\n\nM\nP\n\nE\nN\n\nD\nÜ\n\nB\nE\n\nL\n D\n\nE\nC\n\nK\nE\n\n/ W\nA\n\nN\nD\n\nR\nA\n\nU\nM\n\nT\nH\n\nE\nR\n\nM\nO\n\nS\nT\n\nA\nT\n\nR\nT\n\nP\n1\n\n8\n9\n\nP\nA\n\nR\nK\n\nA\nN\n\nZ\nE\n\nIG\nE\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nS\nIG\n\nN\nA\n\nL\n\nF\nU\n\nN\nK\n\nS\nE\n\nN\nD\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nN\n\nU\nP\n\nD\nO\n\nW\nN\n\nL\nIG\n\nH\nT\n\n M\nIT\n\n T\nR\n\nA\nF\n\nO\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nD\nO\n\nW\nN\n\nL\nIG\n\nH\nT\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n\nD\nO\n\nW\nN\n\nL\nIG\n\nH\nT\n\nF\nL\n\n (2\n8\n\n, 5\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (2\n1\n\n, 3\n9\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (1\n4\n\n, 2\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (3\n5\n\n, 4\n9\n\n, 8\n0\n\nW\n)\n\nA\nP\n\nA\nP\n\nU\nP\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n\nS\nC\n\nH\nE\n\nIN\nW\n\nE\nR\n\nF\nE\n\nR\n\nF\nL\n\n (3\n5\n\n, 4\n9\n\n, 8\n0\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (1\n4\n\n, 2\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (2\n8\n\n, 5\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (2\n1\n\n, 3\n9\n\nW\n)\n\nE\nF\n\nF\nE\n\nK\nT\n\nS\nP\n\nO\nT\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (1\n\n4\n, 2\n\n4\nW\n\n)\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (3\n\n5\n, 4\n\n9\n, 8\n\n0\nW\n\n)\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (2\n\n1\n, 3\n\n9\nW\n\n)\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (2\n\n8\n, 5\n\n4\nW\n\n)\n\nF\nL\n\n S\nE\n\nN\nK\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nT\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nO\nT\n\nB\nE\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nN\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nA\nP\n\n F\nL\n\n N\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nU\nP\n\n F\nL\n\n N\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nN\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nN\nN\n\nN\nN\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nT\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n R\nE\n\nC\nH\n\nT\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nL\nIN\n\nK\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n L\nIN\n\nK\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n U\nN\n\nT\nE\n\nN\n\nH\nA\n\nN\nD\n\nN\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nN\n\nA\nP\n\nU\nP\n\nY\n=\n\nZ\nU\n\nS\nÄ\n\nT\nZ\n\nL\nIC\n\nH\nB\n\nE\nN\n\nÖ\nT\n\nIG\nT\n\nE\nR\n\nP\nL\n\nA\nT\n\nZ\nB\n\nE\nI\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\n-/\nW\n\nA\nN\n\nD\nS\n\nT\nIE\n\nL\nE\n\nN\nC\n\nA\n.\n\n1\n0\n\n-\n1\n\n5\nC\n\nM\n\nX\n=\n\nU\nK\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\nG\n\nE\nM\n\nÄ\nS\n\nS\nA\n\nN\nG\n\nA\nB\n\nE\nN\n\nIM\nIN\n\nS\nT\n\n.-\nO\n\nD\nE\n\nR\nK\n\nO\nO\n\nR\nD\n\nIN\nA\n\nT\nIO\n\nN\nS\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nM\nIN\n\nIM\nA\n\nL\nE\n\nD\nU\n\nR\nC\n\nH\nF\n\nA\nH\n\nR\nT\n\nS\n-\n\nH\nÖ\n\nH\nE\n\nB\nE\n\nA\nC\n\nH\nT\n\nE\nN\n\nH\n=\n\n....A\nF\n\nB\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nS\nT\n\nIE\nL\n\nB\nE\n\nT\nO\n\nN\nD\n\nE\nC\n\nK\nE\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nK\n\nA\nB\n\nE\nL\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nE\nL\n\nE\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nIO\nN\n\nS\nS\n\nY\nS\n\nT\nE\n\nM\n\nB\nR\n\nU\nE\n\nS\nT\n\nU\nN\n\nG\nS\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\n / K\n\nA\nB\n\nE\nL\n\nT\nR\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nN\nIV\n\nA\nE\n\nU\nÄ\n\nN\nD\n\nE\nR\n\nU\nN\n\nG\n\nS\nT\n\nE\nIG\n\nE\nN\n\nD\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\nD\n\nO\nS\n\nE\nB\n\nD\nK\n\nA\nB\n\nE\nL\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\n\nA\nU\n\nS\nL\n\nE\nG\n\nE\nR\n\nY X\n\n6\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nTYP A1TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.422\n\nL.421\n\nL.421\n\nL.423L.423\n\nL.422\n\nL.433L.433\n\nL.432\n\nL.432L.431\n\nL.431\n\nL.429\n\nL.426\n\nL.428\n\nL.427\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n3\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST.\n\n3\n\n2\n\n2\n\nBEST.\n\n2\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nUV O02-12\n\nUV O02-11\n\n2\n\nHDMI\n\nLS\n\nLS\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n2\n\n2\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nABDECKUNG IN SCHRANK\nDEMONTIERBAR AUSFÜHREN\n(REVISIONSÖFFNUNG) STECKDOSENANORDNUNG\n\nLADESTATIONEN\n4 STK. 3XT23\n\n4 UP-STECKDOSEN 3XT23\n4 UP-STECKDOSEN RJ45\nÜBER TABLAREN IN\nSCHRANKW AND\n\nTABLARE\n\nSCHRANKW AND\n\n34X3XT23\n\n3\n4X3XT23\n\n34X3XT23\n\n3 4X3XT23\n\n4 X4 X\n\n3\n\n3\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n200X60 (BXH)\n\n4 X 4 X\n3\n\nKABELKANAL\nAUF SIMS\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3 H\nD\n\nM\nI\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nH\nD\n\nM\nI 3\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nL.411\n\n2 LAMPENSTELLEN\nBEI TREPPENLAUF\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nLICHTBAND AUF\nSIMS ENTFÄLLT.\nNEUE KORRIDOR-\nBELEUCHTUNG\nA N DECKE\n\nINSTALLATIONEN ZU\nPIR, NOTLICHT,\nPAUSENGONG USW .\nBLEIBEN BESTEHEN\n\nL.423\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL.433\n\nL.421\nL.422\n\nL.428\nL.429\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.431\nL.432\n\nL.426\nL.427\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nY = ZUSÄTZLICH BENÖTIGTER\nPLATZ BEI DECKEN-/ W ANDSTIELEN\nCA. 10 - 15CM\n\nX = U K KANAL GEMÄSS ANGABEN\nIM INST.- ODER KOORDINATIONSPLAN\n\nMINIMALE\nDURCHFAHRTS-\nHÖHE BEACHTEN\nH = ....AFB\n\nDECKENSTIEL\n\nBETONDECKE\n\nLEGENDE KABELKANAELE\n\nBODENKANAL\n\nINSTALLATIONSSYSTEM\n\nBRUESTUNGSKANAL\n\nDECKENKANAL / KABELTRASSE\n\nNIVAEUÄNDERUNG\n\nSTEIGEND\n\nBODENDOSEBD KABELKANAL\n\nAUSLEGER\n\nY\nX\n\n6\n\nALLE W EITEREN\n\nSCHALTER UNTERHALB\n\n2\n0\n\n0\n\n2\n0\n\n0\n\nSTECKDOSE\n\nFUNKTION\n\nSCHALTER LICHT\n\nLEGENDE D E R SCHALTGRUPPEN\n\n- L LICHT\n\n- L D LICHT DIMMBAR\n- S STECKDOSE\n- J JALOUSIE\n- M MARKISE (STOFFSTOREN)\n- R ROLLLADEN\n\nH AT\nPANIKSCHALTER\n\nSCHALTER-, U N D STECKDOSENHOEHEN\n\nAPPARATE IN W AENDEN MIT PLAETTLI\n\nMUESSEN A U F DIE PLAETTLIFUGEN\nAUSGERICHTET W ERDEN\n\n- ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND M20\n- VERMASSUNG VON EINBAULEUCHTEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER INGENIEUR\n- APPARATESTANDORTE IN KUECHEN UND NASSZELLEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER LIEFERANT\n- EINLASSKAESTEN UND DOSEN SIND VOR ENDARBEITEN ANDERER HANDW ERKER ZU REINIGEN\n- KEINE HORIZONTALEN MAUERSCHLITZE\n- DIE LAGE DER SAMMELROHRE IST EINZUHALTEN\n- BEI BAUETAPPENABSCHALUNG SIND DIE ROHRE ENTSPRECHEND IHRER ZUGEHOERIGKEIT MIT FARBIGEM ISOLIERBAND ZU KENNZEICHNEN\n- SAEMTLICHE ANGABEN FUER INSTALLATIONEN VON HEIZUNG, LUEFTUNG, FOTOVOLTAIK, NASSZELLEN, UND KUECHE SIND VOM ELEKTRO-\n  UNTERNEHMER VOR DER AUSFUEHRUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN UNTERNEHMUNGEN ZU UEBERPRUEFEN UND ALLENFALLS ANZUPASSEN\n- POTENZIALAUSGLEICH FUER HLKS AP GEMAESS NIN\n- RAEUME MIT BADE-, UND DUSCHEINRICHTUNGEN:\n VENTILATOREN MIND. IPX4\n BEI LEITUNGSVERLEGUNG IN AUSSENW AENDEN 6CM RESTW ANDDICKE EINHALTEN\n\n- F G FLIEGENGITTER\n\n- T TAGESVORHANG\n- F FENSTER\n- D F DACHFENSTER / DACHLUKE\n- G TOR E\n- V VENTILATOREN\n\n- H K HEIZKREIS\n\nABKUERZUNGEN\n\n- AFB HOEH E A B FERTIG BODEN\n- B A BACKOFEN\n- B D BODENDOSE\n- B O BOILER\n- D A DAMPFABZUG\n\n- D G DAMPFGARER\n- E V ETAGENVERTEILER\n- G V GEBAEUDEVERTEILER\n- G S GESCHIRRSPUELER\n- H AK HAUSANSCHLUSSKASTEN\n\n- H AT HANDALARMTASTER\n- HAZK HAUSANSCHLUSS-\n\nZAEHLERKASTEN\n- HEIZ HEIZVERTEILER\n- H TR HANDTUCHRADIATOR\n- H V HAUPTVERTEILUNG\n- K H KOCHHERD\n- K S KUEHLSCHRANK\n\n- L O LEUCHTE UNTE R\n\nOBERSCHRANK\n\nNUMMERIERUNG\n\nR T\n\nBEMERKUNGEN\n\n100\n\n2\n0\n\n0\n\n150\n\n2\n5\n\n0\n\n- LSV LUFTSCHUTZVENTILATOR\n\n- M I MIKROW ELLENOFEN\n- N A NOTAUSGANG\n- NUP/NAP NASSAPPARATE UP/AP\n- O K OBERKANT\n\n- R E RECHAUD\n- R T RAUMTHERMOSTAT\n- R F RAUMFUEHLER\n- SANV SANITAERVERTEILER\n\n- S V STEUERVERTEILUNG\n- STZ STEIGZONE\n- T K TIEFKUEHLSCHRANK\n- T P TASTERPLATTE\n- T U TUMBLER\n- U K UNTERKANT\n\n- U KD UNTERKANT DECKE\n- UP/AP APPARATE UNTER-,\n\nAUFPUTZ\n\n- U V UNTERVERTEILUNG\n- W A W ASCHAUTOMAT\n\nL. 199\n\nR O H\n\nTUERLICHT\n\n1\n1\n\n0\n0\n\nMITTE TUERLICHT\n\nSTECKDOSE IMMER\nUNTER D E N SCHALTERN\n\nN A\nINDIKATOR B M A\n\nLEGENDE ALLGEMEIN\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nELEKTRO\n2. OBERGESCHOSS (ZI. 22-25)\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_21_31AD12\n\n1281_21_31AD12_5021C\n\nA 29.11.19 SST\n\nB 11.12.19 SST\n\nC 13.12.19 SST\n\nBAUPROJEKT\n\n09.12.19\n\nA ANPASSUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nB VERRINGERUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nC ANPASSUNG LEITUNGSKANÄLE UND SCHALTSTELLEN LICHT\n\nLEGENDE LEUCHTEN\n\nU P\n\nDOWNLIGHT MIT TRAFO\n\nW ANDDOW NLIGHT\n\nDECKENLEUCHTE\n\nDOW NLIGHT\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nA PA PU P\n\nW ANDLEUCHTE\n\nSCHEINW ERFER\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nEFFEKTSPOT\n\nRASTERLEUCHTE (14, 24W )\n\nRASTERLEUCHTE (35, 49, 80W )\n\nRASTERLEUCHTE (21, 39W )\n\nRASTERLEUCHTE (28, 54W )\n\nFL SENKRECHT\n\nLEGENDE NOTBELEUCHTUNG\n\nNOTLEUCHTE\n\nAP FL NOTLEUCHTE\n\nUP FL NOTLEUCHTE\n\nW ANDNOTLEUCHTE\n\nN N\n\nN N\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBEN\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENRECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE RECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENLINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE LINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE UNTEN\n\nHANDNOTLEUCHTEN\n\nA PU P\n\nSCHALTER SCHEMA 0\n\nSCHALUNGSSCHONER\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG VON UNTEN\n\nSONNERIETASTER\n\nM\n\nSCHALTER SCHEMA 6\n\nAPPARATE KRAFT\n\nDIMMER\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n\nSCHLÜSSELSCHALTER\n\nA P\n\nMOTOR\n\nKOMB. TASTER/ STECKD.\n\nKOMB. SCHALTER/ STECKD.\n\nSTECKDOSE RADIO/ TV \n\nA P\n\nTASTER 1- FACH\n\nTÜRSPRECHSTELLE\n\nS\n\nDREHSCHALTER\n\n3\n\nTÜROEFFNER\n\nSCHLAUFDOSE\n\nLAUTSPRECHER\n\nNIVEAUAENDERUNG\n\nBEW EGUNGSMELDER 360º\n\n09:45\n\nTORSPRECHSTELLE\n\nAUDIO BEDIENSTELLE\n\nBEW EGUNGSMELDER 180º\n\nKAMERA\n\n3\n\nSONNERIEGLOCKE\n\nU P\n\nAPPARATE INSTALLATION\n\nSTECKDOSE TEL./ EDV\n\n3\n\nSCHALTER SCHEMA 3\n\nU P\n\nSTECKDOSE T15\n\nV\n\nU P\n\nAPPARATE SCHW ACHSTROM\n\nLEITUNG DURCHGEHEND\n\nU P\n\nAUDIOSTECKDOSE\n\nEINERDOSE GR.1\n\nA P\n\nSTORENTASTER\n\nDECKENDOSE\n\nKONTROLLLEUCHTE\n\nVENTILATOR\n\nA P\n\nLEGENDE APPARATE\n\nIR EMPFÄNGER B&O\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG NACH OBEN\n\nW ANDDOSE\n\nAPPARATE LICHT\n\nANLAGESCHALTER\n\nFESTANSCHLUSS\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n3\n\nZULEITUNG 3- TEILIG\n\nANALOGUHR\n\nDIGITALUHR\n\nBODENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLBODEN\n\nLEITUNGSARTEN\n\nAP LEITUNG\n\nUP LEITUNG\n\nDECKENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLDECKE\n\nW ANDLEITUNG\n\nTASTERPLATTET P\n\nDIVERSE APPARATE\n\nLAMPENDÜBEL DECKE/ W AND\n\nRAUMTHERMOSTATRT\n\nP 189 PARKANZEIGE\n\nLICHTSIGNAL\n\nFUNKSENDER\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nTYP A1TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.422\n\nL.421\n\nL.421\n\nL.423L.423\n\nL.422\n\nL.433L.433\n\nL.432\n\nL.432L.431\n\nL.431\n\nL.429\n\nL.426\n\nL.428\n\nL.427\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n3\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST.\n\n3\n\n2\n\n2\n\nBEST.\n\n2\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nUV O02-12\n\nUV O02-11\n\n2\n\nHDMI\n\nLS\n\nLS\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n2\n\n2\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nABDECKUNG IN SCHRANK\nDEMONTIERBAR AUSFÜHREN\n(REVISIONSÖFFNUNG) STECKDOSENANORDNUNG\n\nLADESTATIONEN\n4 STK. 3XT23\n\n4 UP-STECKDOSEN 3XT23\n4 UP-STECKDOSEN RJ45\nÜBER TABLAREN IN\nSCHRANKW AND\n\nTABLARE\n\nSCHRANKW AND\n\n34X3XT23\n\n3\n4X3XT23\n\n34X3XT23\n\n3 4X3XT23\n\n4 X4 X\n\n3\n\n3\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n200X60 (BXH)\n\n4 X 4 X\n3\n\nKABELKANAL\nAUF SIMS\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3 H\nD\n\nM\nI\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nH\nD\n\nM\nI 3\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nL.411\n\n2 LAMPENSTELLEN\nBEI TREPPENLAUF\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nLICHTBAND AUF\nSIMS ENTFÄLLT.\nNEUE KORRIDOR-\nBELEUCHTUNG\nA N DECKE\n\nINSTALLATIONEN ZU\nPIR, NOTLICHT,\nPAUSENGONG USW .\nBLEIBEN BESTEHEN\n\nL.423\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL.433\n\nL.421\nL.422\n\nL.428\nL.429\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.431\nL.432\n\nL.426\nL.427\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nY = ZUSÄTZLICH BENÖTIGTER\nPLATZ BEI DECKEN-/ W ANDSTIELEN\nCA. 10 - 15CM\n\nX = U K KANAL GEMÄSS ANGABEN\nIM INST.- ODER KOORDINATIONSPLAN\n\nMINIMALE\nDURCHFAHRTS-\nHÖHE BEACHTEN\nH = ....AFB\n\nDECKENSTIEL\n\nBETONDECKE\n\nLEGENDE KABELKANAELE\n\nBODENKANAL\n\nINSTALLATIONSSYSTEM\n\nBRUESTUNGSKANAL\n\nDECKENKANAL / KABELTRASSE\n\nNIVAEUÄNDERUNG\n\nSTEIGEND\n\nBODENDOSEBD KABELKANAL\n\nAUSLEGER\n\nY\nX\n\n6\n\nALLE W EITEREN\n\nSCHALTER UNTERHALB\n\n2\n0\n\n0\n\n2\n0\n\n0\n\nSTECKDOSE\n\nFUNKTION\n\nSCHALTER LICHT\n\nLEGENDE D E R SCHALTGRUPPEN\n\n- L LICHT\n\n- L D LICHT DIMMBAR\n- S STECKDOSE\n- J JALOUSIE\n- M MARKISE (STOFFSTOREN)\n- R ROLLLADEN\n\nH AT\nPANIKSCHALTER\n\nSCHALTER-, U N D STECKDOSENHOEHEN\n\nAPPARATE IN W AENDEN MIT PLAETTLI\n\nMUESSEN A U F DIE PLAETTLIFUGEN\nAUSGERICHTET W ERDEN\n\n- ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND M20\n- VERMASSUNG VON EINBAULEUCHTEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER INGENIEUR\n- APPARATESTANDORTE IN KUECHEN UND NASSZELLEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER LIEFERANT\n- EINLASSKAESTEN UND DOSEN SIND VOR ENDARBEITEN ANDERER HANDW ERKER ZU REINIGEN\n- KEINE HORIZONTALEN MAUERSCHLITZE\n- DIE LAGE DER SAMMELROHRE IST EINZUHALTEN\n- BEI BAUETAPPENABSCHALUNG SIND DIE ROHRE ENTSPRECHEND IHRER ZUGEHOERIGKEIT MIT FARBIGEM ISOLIERBAND ZU KENNZEICHNEN\n- SAEMTLICHE ANGABEN FUER INSTALLATIONEN VON HEIZUNG, LUEFTUNG, FOTOVOLTAIK, NASSZELLEN, UND KUECHE SIND VOM ELEKTRO-\n  UNTERNEHMER VOR DER AUSFUEHRUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN UNTERNEHMUNGEN ZU UEBERPRUEFEN UND ALLENFALLS ANZUPASSEN\n- POTENZIALAUSGLEICH FUER HLKS AP GEMAESS NIN\n- RAEUME MIT BADE-, UND DUSCHEINRICHTUNGEN:\n VENTILATOREN MIND. IPX4\n BEI LEITUNGSVERLEGUNG IN AUSSENW AENDEN 6CM RESTW ANDDICKE EINHALTEN\n\n- F G FLIEGENGITTER\n\n- T TAGESVORHANG\n- F FENSTER\n- D F DACHFENSTER / DACHLUKE\n- G TOR E\n- V VENTILATOREN\n\n- H K HEIZKREIS\n\nABKUERZUNGEN\n\n- AFB HOEH E A B FERTIG BODEN\n- B A BACKOFEN\n- B D BODENDOSE\n- B O BOILER\n- D A DAMPFABZUG\n\n- D G DAMPFGARER\n- E V ETAGENVERTEILER\n- G V GEBAEUDEVERTEILER\n- G S GESCHIRRSPUELER\n- H AK HAUSANSCHLUSSKASTEN\n\n- H AT HANDALARMTASTER\n- HAZK HAUSANSCHLUSS-\n\nZAEHLERKASTEN\n- HEIZ HEIZVERTEILER\n- H TR HANDTUCHRADIATOR\n- H V HAUPTVERTEILUNG\n- K H KOCHHERD\n- K S KUEHLSCHRANK\n\n- L O LEUCHTE UNTE R\n\nOBERSCHRANK\n\nNUMMERIERUNG\n\nR T\n\nBEMERKUNGEN\n\n100\n\n2\n0\n\n0\n\n150\n\n2\n5\n\n0\n\n- LSV LUFTSCHUTZVENTILATOR\n\n- M I MIKROW ELLENOFEN\n- N A NOTAUSGANG\n- NUP/NAP NASSAPPARATE UP/AP\n- O K OBERKANT\n\n- R E RECHAUD\n- R T RAUMTHERMOSTAT\n- R F RAUMFUEHLER\n- SANV SANITAERVERTEILER\n\n- S V STEUERVERTEILUNG\n- STZ STEIGZONE\n- T K TIEFKUEHLSCHRANK\n- T P TASTERPLATTE\n- T U TUMBLER\n- U K UNTERKANT\n\n- U KD UNTERKANT DECKE\n- UP/AP APPARATE UNTER-,\n\nAUFPUTZ\n\n- U V UNTERVERTEILUNG\n- W A W ASCHAUTOMAT\n\nL. 199\n\nR O H\n\nTUERLICHT\n\n1\n1\n\n0\n0\n\nMITTE TUERLICHT\n\nSTECKDOSE IMMER\nUNTER D E N SCHALTERN\n\nN A\nINDIKATOR B M A\n\nLEGENDE ALLGEMEIN\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nELEKTRO\n2. OBERGESCHOSS (ZI. 22-25)\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_21_31AD12\n\n1281_21_31AD12_5021C\n\nA 29.11.19 SST\n\nB 11.12.19 SST\n\nC 13.12.19 SST\n\nBAUPROJEKT\n\n09.12.19\n\nA ANPASSUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nB VERRINGERUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nC ANPASSUNG LEITUNGSKANÄLE UND SCHALTSTELLEN LICHT\n\nLEGENDE LEUCHTEN\n\nU P\n\nDOWNLIGHT MIT TRAFO\n\nW ANDDOW NLIGHT\n\nDECKENLEUCHTE\n\nDOW NLIGHT\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nA PA PU P\n\nW ANDLEUCHTE\n\nSCHEINW ERFER\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nEFFEKTSPOT\n\nRASTERLEUCHTE (14, 24W )\n\nRASTERLEUCHTE (35, 49, 80W )\n\nRASTERLEUCHTE (21, 39W )\n\nRASTERLEUCHTE (28, 54W )\n\nFL SENKRECHT\n\nLEGENDE NOTBELEUCHTUNG\n\nNOTLEUCHTE\n\nAP FL NOTLEUCHTE\n\nUP FL NOTLEUCHTE\n\nW ANDNOTLEUCHTE\n\nN N\n\nN N\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBEN\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENRECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE RECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENLINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE LINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE UNTEN\n\nHANDNOTLEUCHTEN\n\nA PU P\n\nSCHALTER SCHEMA 0\n\nSCHALUNGSSCHONER\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG VON UNTEN\n\nSONNERIETASTER\n\nM\n\nSCHALTER SCHEMA 6\n\nAPPARATE KRAFT\n\nDIMMER\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n\nSCHLÜSSELSCHALTER\n\nA P\n\nMOTOR\n\nKOMB. TASTER/ STECKD.\n\nKOMB. SCHALTER/ STECKD.\n\nSTECKDOSE RADIO/ TV \n\nA P\n\nTASTER 1- FACH\n\nTÜRSPRECHSTELLE\n\nS\n\nDREHSCHALTER\n\n3\n\nTÜROEFFNER\n\nSCHLAUFDOSE\n\nLAUTSPRECHER\n\nNIVEAUAENDERUNG\n\nBEW EGUNGSMELDER 360º\n\n09:45\n\nTORSPRECHSTELLE\n\nAUDIO BEDIENSTELLE\n\nBEW EGUNGSMELDER 180º\n\nKAMERA\n\n3\n\nSONNERIEGLOCKE\n\nU P\n\nAPPARATE INSTALLATION\n\nSTECKDOSE TEL./ EDV\n\n3\n\nSCHALTER SCHEMA 3\n\nU P\n\nSTECKDOSE T15\n\nV\n\nU P\n\nAPPARATE SCHW ACHSTROM\n\nLEITUNG DURCHGEHEND\n\nU P\n\nAUDIOSTECKDOSE\n\nEINERDOSE GR.1\n\nA P\n\nSTORENTASTER\n\nDECKENDOSE\n\nKONTROLLLEUCHTE\n\nVENTILATOR\n\nA P\n\nLEGENDE APPARATE\n\nIR EMPFÄNGER B&O\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG NACH OBEN\n\nW ANDDOSE\n\nAPPARATE LICHT\n\nANLAGESCHALTER\n\nFESTANSCHLUSS\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n3\n\nZULEITUNG 3- TEILIG\n\nANALOGUHR\n\nDIGITALUHR\n\nBODENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLBODEN\n\nLEITUNGSARTEN\n\nAP LEITUNG\n\nUP LEITUNG\n\nDECKENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLDECKE\n\nW ANDLEITUNG\n\nTASTERPLATTET P\n\nDIVERSE APPARATE\n\nLAMPENDÜBEL DECKE/ W AND\n\nRAUMTHERMOSTATRT\n\nP 189 PARKANZEIGE\n\nLICHTSIGNAL\n\nFUNKSENDER\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nTYP A1TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.422\n\nL.421\n\nL.421\n\nL.423L.423\n\nL.422\n\nL.433L.433\n\nL.432\n\nL.432L.431\n\nL.431\n\nL.429\n\nL.426\n\nL.428\n\nL.427\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n3\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST.\n\n3\n\n2\n\n2\n\nBEST.\n\n2\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nUV O02-12\n\nUV O02-11\n\n2\n\nHDMI\n\nLS\n\nLS\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n2\n\n2\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nABDECKUNG IN SCHRANK\nDEMONTIERBAR AUSFÜHREN\n(REVISIONSÖFFNUNG) STECKDOSENANORDNUNG\n\nLADESTATIONEN\n4 STK. 3XT23\n\n4 UP-STECKDOSEN 3XT23\n4 UP-STECKDOSEN RJ45\nÜBER TABLAREN IN\nSCHRANKW AND\n\nTABLARE\n\nSCHRANKW AND\n\n34X3XT23\n\n3\n4X3XT23\n\n34X3XT23\n\n3 4X3XT23\n\n4 X4 X\n\n3\n\n3\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n200X60 (BXH)\n\n4 X 4 X\n3\n\nKABELKANAL\nAUF SIMS\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3 H\nD\n\nM\nI\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nH\nD\n\nM\nI 3\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nL.411\n\n2 LAMPENSTELLEN\nBEI TREPPENLAUF\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nLICHTBAND AUF\nSIMS ENTFÄLLT.\nNEUE KORRIDOR-\nBELEUCHTUNG\nA N DECKE\n\nINSTALLATIONEN ZU\nPIR, NOTLICHT,\nPAUSENGONG USW .\nBLEIBEN BESTEHEN\n\nL.423\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL.433\n\nL.421\nL.422\n\nL.428\nL.429\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.431\nL.432\n\nL.426\nL.427\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nY = ZUSÄTZLICH BENÖTIGTER\nPLATZ BEI DECKEN-/ W ANDSTIELEN\nCA. 10 - 15CM\n\nX = U K KANAL GEMÄSS ANGABEN\nIM INST.- ODER KOORDINATIONSPLAN\n\nMINIMALE\nDURCHFAHRTS-\nHÖHE BEACHTEN\nH = ....AFB\n\nDECKENSTIEL\n\nBETONDECKE\n\nLEGENDE KABELKANAELE\n\nBODENKANAL\n\nINSTALLATIONSSYSTEM\n\nBRUESTUNGSKANAL\n\nDECKENKANAL / KABELTRASSE\n\nNIVAEUÄNDERUNG\n\nSTEIGEND\n\nBODENDOSEBD KABELKANAL\n\nAUSLEGER\n\nY\nX\n\n6\n\nALLE W EITEREN\n\nSCHALTER UNTERHALB\n\n2\n0\n\n0\n\n2\n0\n\n0\n\nSTECKDOSE\n\nFUNKTION\n\nSCHALTER LICHT\n\nLEGENDE D E R SCHALTGRUPPEN\n\n- L LICHT\n\n- L D LICHT DIMMBAR\n- S STECKDOSE\n- J JALOUSIE\n- M MARKISE (STOFFSTOREN)\n- R ROLLLADEN\n\nH AT\nPANIKSCHALTER\n\nSCHALTER-, U N D STECKDOSENHOEHEN\n\nAPPARATE IN W AENDEN MIT PLAETTLI\n\nMUESSEN A U F DIE PLAETTLIFUGEN\nAUSGERICHTET W ERDEN\n\n- ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND M20\n- VERMASSUNG VON EINBAULEUCHTEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER INGENIEUR\n- APPARATESTANDORTE IN KUECHEN UND NASSZELLEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER LIEFERANT\n- EINLASSKAESTEN UND DOSEN SIND VOR ENDARBEITEN ANDERER HANDW ERKER ZU REINIGEN\n- KEINE HORIZONTALEN MAUERSCHLITZE\n- DIE LAGE DER SAMMELROHRE IST EINZUHALTEN\n- BEI BAUETAPPENABSCHALUNG SIND DIE ROHRE ENTSPRECHEND IHRER ZUGEHOERIGKEIT MIT FARBIGEM ISOLIERBAND ZU KENNZEICHNEN\n- SAEMTLICHE ANGABEN FUER INSTALLATIONEN VON HEIZUNG, LUEFTUNG, FOTOVOLTAIK, NASSZELLEN, UND KUECHE SIND VOM ELEKTRO-\n  UNTERNEHMER VOR DER AUSFUEHRUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN UNTERNEHMUNGEN ZU UEBERPRUEFEN UND ALLENFALLS ANZUPASSEN\n- POTENZIALAUSGLEICH FUER HLKS AP GEMAESS NIN\n- RAEUME MIT BADE-, UND DUSCHEINRICHTUNGEN:\n VENTILATOREN MIND. IPX4\n BEI LEITUNGSVERLEGUNG IN AUSSENW AENDEN 6CM RESTW ANDDICKE EINHALTEN\n\n- F G FLIEGENGITTER\n\n- T TAGESVORHANG\n- F FENSTER\n- D F DACHFENSTER / DACHLUKE\n- G TOR E\n- V VENTILATOREN\n\n- H K HEIZKREIS\n\nABKUERZUNGEN\n\n- AFB HOEH E A B FERTIG BODEN\n- B A BACKOFEN\n- B D BODENDOSE\n- B O BOILER\n- D A DAMPFABZUG\n\n- D G DAMPFGARER\n- E V ETAGENVERTEILER\n- G V GEBAEUDEVERTEILER\n- G S GESCHIRRSPUELER\n- H AK HAUSANSCHLUSSKASTEN\n\n- H AT HANDALARMTASTER\n- HAZK HAUSANSCHLUSS-\n\nZAEHLERKASTEN\n- HEIZ HEIZVERTEILER\n- H TR HANDTUCHRADIATOR\n- H V HAUPTVERTEILUNG\n- K H KOCHHERD\n- K S KUEHLSCHRANK\n\n- L O LEUCHTE UNTE R\n\nOBERSCHRANK\n\nNUMMERIERUNG\n\nR T\n\nBEMERKUNGEN\n\n100\n\n2\n0\n\n0\n\n150\n\n2\n5\n\n0\n\n- LSV LUFTSCHUTZVENTILATOR\n\n- M I MIKROW ELLENOFEN\n- N A NOTAUSGANG\n- NUP/NAP NASSAPPARATE UP/AP\n- O K OBERKANT\n\n- R E RECHAUD\n- R T RAUMTHERMOSTAT\n- R F RAUMFUEHLER\n- SANV SANITAERVERTEILER\n\n- S V STEUERVERTEILUNG\n- STZ STEIGZONE\n- T K TIEFKUEHLSCHRANK\n- T P TASTERPLATTE\n- T U TUMBLER\n- U K UNTERKANT\n\n- U KD UNTERKANT DECKE\n- UP/AP APPARATE UNTER-,\n\nAUFPUTZ\n\n- U V UNTERVERTEILUNG\n- W A W ASCHAUTOMAT\n\nL. 199\n\nR O H\n\nTUERLICHT\n\n1\n1\n\n0\n0\n\nMITTE TUERLICHT\n\nSTECKDOSE IMMER\nUNTER D E N SCHALTERN\n\nN A\nINDIKATOR B M A\n\nLEGENDE ALLGEMEIN\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nELEKTRO\n2. OBERGESCHOSS (ZI. 22-25)\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_21_31AD12\n\n1281_21_31AD12_5021C\n\nA 29.11.19 SST\n\nB 11.12.19 SST\n\nC 13.12.19 SST\n\nBAUPROJEKT\n\n09.12.19\n\nA ANPASSUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nB VERRINGERUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nC ANPASSUNG LEITUNGSKANÄLE UND SCHALTSTELLEN LICHT\n\nLEGENDE LEUCHTEN\n\nU P\n\nDOWNLIGHT MIT TRAFO\n\nW ANDDOW NLIGHT\n\nDECKENLEUCHTE\n\nDOW NLIGHT\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nA PA PU P\n\nW ANDLEUCHTE\n\nSCHEINW ERFER\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nEFFEKTSPOT\n\nRASTERLEUCHTE (14, 24W )\n\nRASTERLEUCHTE (35, 49, 80W )\n\nRASTERLEUCHTE (21, 39W )\n\nRASTERLEUCHTE (28, 54W )\n\nFL SENKRECHT\n\nLEGENDE NOTBELEUCHTUNG\n\nNOTLEUCHTE\n\nAP FL NOTLEUCHTE\n\nUP FL NOTLEUCHTE\n\nW ANDNOTLEUCHTE\n\nN N\n\nN N\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBEN\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENRECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE RECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENLINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE LINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE UNTEN\n\nHANDNOTLEUCHTEN\n\nA PU P\n\nSCHALTER SCHEMA 0\n\nSCHALUNGSSCHONER\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG VON UNTEN\n\nSONNERIETASTER\n\nM\n\nSCHALTER SCHEMA 6\n\nAPPARATE KRAFT\n\nDIMMER\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n\nSCHLÜSSELSCHALTER\n\nA P\n\nMOTOR\n\nKOMB. TASTER/ STECKD.\n\nKOMB. SCHALTER/ STECKD.\n\nSTECKDOSE RADIO/ TV \n\nA P\n\nTASTER 1- FACH\n\nTÜRSPRECHSTELLE\n\nS\n\nDREHSCHALTER\n\n3\n\nTÜROEFFNER\n\nSCHLAUFDOSE\n\nLAUTSPRECHER\n\nNIVEAUAENDERUNG\n\nBEW EGUNGSMELDER 360º\n\n09:45\n\nTORSPRECHSTELLE\n\nAUDIO BEDIENSTELLE\n\nBEW EGUNGSMELDER 180º\n\nKAMERA\n\n3\n\nSONNERIEGLOCKE\n\nU P\n\nAPPARATE INSTALLATION\n\nSTECKDOSE TEL./ EDV\n\n3\n\nSCHALTER SCHEMA 3\n\nU P\n\nSTECKDOSE T15\n\nV\n\nU P\n\nAPPARATE SCHW ACHSTROM\n\nLEITUNG DURCHGEHEND\n\nU P\n\nAUDIOSTECKDOSE\n\nEINERDOSE GR.1\n\nA P\n\nSTORENTASTER\n\nDECKENDOSE\n\nKONTROLLLEUCHTE\n\nVENTILATOR\n\nA P\n\nLEGENDE APPARATE\n\nIR EMPFÄNGER B&O\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG NACH OBEN\n\nW ANDDOSE\n\nAPPARATE LICHT\n\nANLAGESCHALTER\n\nFESTANSCHLUSS\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n3\n\nZULEITUNG 3- TEILIG\n\nANALOGUHR\n\nDIGITALUHR\n\nBODENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLBODEN\n\nLEITUNGSARTEN\n\nAP LEITUNG\n\nUP LEITUNG\n\nDECKENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLDECKE\n\nW ANDLEITUNG\n\nTASTERPLATTET P\n\nDIVERSE APPARATE\n\nLAMPENDÜBEL DECKE/ W AND\n\nRAUMTHERMOSTATRT\n\nP 189 PARKANZEIGE\n\nLICHTSIGNAL\n\nFUNKSENDER\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n35Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nHaustechnik -  Elektro Erdgeschoss 1:50 (Verkleinert auf 1:100)\n\n\n\n2\n2\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\nB\n\nF\n:5\n\n6\n.7\n\n0\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n2\n\nm\n\n2\n3\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\nB\n\nF\n:2\n\n9\n.6\n\n1\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n2\n\nm\n\nF\nlu\n\nr/A\nu\n\nfe\nn\n\nth\na\n\nlt\nB\n\nF\n:6\n\n3\n.3\n\n8\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n5\n\nm\n\n2\n5\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\nB\n\nF\n:5\n\n6\n.1\n\n0\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n2\n\nm\n\n2\n4\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\nB\n\nF\n:2\n\n5\n.6\n\n7\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n2\n\nm\n\n1\n4\n\n.8\n2\n\nm\n2\n\n1\n0\n\n.6\n0\n\nm\n2\n\n3\n4\n\n.4\n3\n\nm\n2\n\n3\n4\n\n.2\n9\n\nm\n2\n\nT\nü\n\nr-2\n4\n\n1\n\nT\nü\n\nr-2\n3\n\n1\n\nA\nku\n\nstik\nflä\n\nch\ne\n\nD\ne\n\nc\nk\n\ne\n:\n\n6\n0\n\n%\n\nA\nku\n\nstik\nflä\n\nch\ne\n\nD\ne\n\nc\nk\n\ne\n:\n\n4\n5\n\n%\n\nA\nku\n\nstik\nflä\n\nch\ne\n\nD\ne\n\nc\nk\n\ne\n:\n\n5\n0\n\n%\n\nA\nku\n\nstik\nflä\n\nch\ne\n\nD\ne\n\nc\nk\n\ne\n:\n\n6\n0\n\n%\n\nL\nu\n\nk\ne\n\nA\nu\n\nfg\na\n\nn\ng\n\nE\nstrich\n\nTür-214 Tür-214 Tür-214 Tür-214\n\nE\nin\n\nfü\ng\n\ne\np\n\nu\nn\n\nkt\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n2\nT\n\nY\nP\n\n A\n2\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n2\nT\n\nY\nP\n\n A\n2\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n A\n\n1\nT\n\nY\nP\n\n A\n1\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nT\nY\n\nP\n C\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n6\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n7\n\nB\nR\n\nÜ\nS\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n. S\nT\n\nE\nIG\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\n3 2\n\n3\n\n3 3\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n. S\nT\n\nE\nIG\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\n3\n\nB\nR\n\nÜ\nS\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n.\n\n32 2\n\nB\nE\n\nS\nT\n\n.\n\n2 3\n\nB\nR\n\nÜ\nS\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nU\nV\n\n O\n0\n\n2\n-1\n\n2\n\nU\nV\n\n O\n0\n\n2\n-1\n\n1\n\n2\n\nH\nD\n\nM\nI\n\nL\nS\n\nL\nS\n\nH\nD\n\nM\nI 3 2 3 2 33 22\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nW\nL\n\nA\nN\n\nA\nB\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nU\nN\n\nG\n IN\n\n S\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\nD\n\nE\nM\n\nO\nN\n\nT\nIE\n\nR\nB\n\nA\nR\n\n A\nU\n\nS\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nE\n\nN\n(R\n\nE\nV\n\nIS\nIO\n\nN\nS\n\nÖ\nF\n\nF\nN\n\nU\nN\n\nG\n)\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\nN\n\nA\nN\n\nO\nR\n\nD\nN\n\nU\nN\n\nG\nL\n\nA\nD\n\nE\nS\n\nT\nA\n\nT\nIO\n\nN\nE\n\nN\n4\n\n S\nT\n\nK\n. 3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n4\nU\n\nP\n-S\n\nT\nE\n\nC\nK\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nN\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n4\nU\n\nP\n-S\n\nT\nE\n\nC\nK\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nN\nR\n\nJ\n4\n\n5\nÜ\n\nB\nE\n\nR\nT\n\nA\nB\n\nL\nA\n\nR\nE\n\nN\nIN\n\nS\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\nW\n\nA\nN\n\nD\n\nT\nA\n\nB\nL\n\nA\nR\n\nE\n\nS\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\nW\n\nA\nN\n\nD\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n3\n4\n\nX\n3\n\nX\nT\n\n2\n3\n\n4\nX\n\n4\nX\n\n33\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n2\n\n0\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\n4\nX\n\n4\nX\n\n3\n\nK\nA\n\nB\nE\n\nL\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nU\n\nF\n S\n\nIM\nS\n\nB\nL\n\nE\nIB\n\nT\n B\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\n3\n\nHDMI\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nL\n\nA\nR\n\nM\n\nHDMI\n\n3\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nL\n\nA\nR\n\nM\n\nL\n.4\n\n1\n1\n\n2\n L\n\nA\nM\n\nP\nE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\nN\n\nB\nE\n\nI T\nR\n\nE\nP\n\nP\nE\n\nN\nL\n\nA\nU\n\nF\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nIN\nS\n\nT\n.-K\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nA\nN\n\n D\nE\n\nC\nK\n\nE\n1\n\n1\n0\n\nX\n6\n\n0\n (B\n\nX\nH\n\n)\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nB\nA\n\nN\nD\n\nA\nU\n\nF\nS\n\nIM\nS\n\nE\nN\n\nT\nF\n\nÄ\nL\n\nL\nT\n\n.\nN\n\nE\nU\n\nE\nK\n\nO\nR\n\nR\nID\n\nO\nR\n\n-\nB\n\nE\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nU\n\nN\nG\n\nA\nN\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nIO\nN\n\nE\nN\n\nZ\nU\n\nP\nIR\n\n,\nN\n\nO\nT\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\n,\nP\n\nA\nU\n\nS\nE\n\nN\nG\n\nO\nN\n\nG\nU\n\nS\nW\n\n.\nB\n\nL\nE\n\nIB\nE\n\nN\nB\n\nE\nS\n\nT\nE\n\nH\nE\n\nN\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.428\nL.429\n\nL.421\nL.422\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL.433 L.423\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nL\n.4\n\n2\n6\n\nL\n.4\n\n2\n7\n\nL.431\nL.432\n\nY\n=\n\nZ\nU\n\nS\nÄ\n\nT\nZ\n\nL\nIC\n\nH\nB\n\nE\nN\n\nÖ\nT\n\nIG\nT\n\nE\nR\n\nP\nL\n\nA\nT\n\nZ\nB\n\nE\nI\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\n-/\nW\n\nA\nN\n\nD\nS\n\nT\nIE\n\nL\nE\n\nN\nC\n\nA\n.\n\n1\n0\n\n-\n1\n\n5\nC\n\nM\n\nX\n=\n\nU\nK\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\nG\n\nE\nM\n\nÄ\nS\n\nS\nA\n\nN\nG\n\nA\nB\n\nE\nN\n\nIM\nIN\n\nS\nT\n\n.-\nO\n\nD\nE\n\nR\nK\n\nO\nO\n\nR\nD\n\nIN\nA\n\nT\nIO\n\nN\nS\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nM\nIN\n\nIM\nA\n\nL\nE\n\nD\nU\n\nR\nC\n\nH\nF\n\nA\nH\n\nR\nT\n\nS\n-\n\nH\nÖ\n\nH\nE\n\nB\nE\n\nA\nC\n\nH\nT\n\nE\nN\n\nH\n=\n\n....A\nF\n\nB\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nS\nT\n\nIE\nL\n\nB\nE\n\nT\nO\n\nN\nD\n\nE\nC\n\nK\nE\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nK\n\nA\nB\n\nE\nL\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nE\nL\n\nE\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\nK\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nIO\nN\n\nS\nS\n\nY\nS\n\nT\nE\n\nM\n\nB\nR\n\nU\nE\n\nS\nT\n\nU\nN\n\nG\nS\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\n / K\n\nA\nB\n\nE\nL\n\nT\nR\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nN\nIV\n\nA\nE\n\nU\nÄ\n\nN\nD\n\nE\nR\n\nU\nN\n\nG\n\nS\nT\n\nE\nIG\n\nE\nN\n\nD\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\nD\n\nO\nS\n\nE\nB\n\nD\nK\n\nA\nB\n\nE\nL\n\nK\nA\n\nN\nA\n\nL\n\nA\nU\n\nS\nL\n\nE\nG\n\nE\nR\n\nY X\n\n6\n\nA\nL\n\nL\nE\n\nW\nE\n\nIT\nE\n\nR\nE\n\nN\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nH\n\nA\nL\n\nB\n\n200\n\n200\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n\nF\nU\n\nN\nK\n\nT\nIO\n\nN\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nD\n\nE\nR\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nG\nR\n\nU\nP\n\nP\nE\n\nN\n\n-\nL\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\n-\nL\n\nD\nL\n\nIC\nH\n\nT\nD\n\nIM\nM\n\nB\nA\n\nR\n-\n\nS\nS\n\nT\nE\n\nC\nK\n\nD\nO\n\nS\nE\n\n-\nJ\n\nJ\nA\n\nL\nO\n\nU\nS\n\nIE\n-\n\nM\nM\n\nA\nR\n\nK\nIS\n\nE\n(S\n\nT\nO\n\nF\nF\n\nS\nT\n\nO\nR\n\nE\nN\n\n)\n-\n\nR\nR\n\nO\nL\n\nL\nL\n\nA\nD\n\nE\nN\n\nH\nA\n\nT\nP\n\nA\nN\n\nIK\nS\n\nC\nH\n\nA\nL\n\nT\nE\n\nR\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n-,\nU\n\nN\nD\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\nN\n\nH\nO\n\nE\nH\n\nE\nN\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nIN\nW\n\nA\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nM\nIT\n\nP\nL\n\nA\nE\n\nT\nT\n\nL\nI\n\nM\nU\n\nE\nS\n\nS\nE\n\nN\nA\n\nU\nF\n\nD\nIE\n\nP\nL\n\nA\nE\n\nT\nT\n\nL\nIF\n\nU\nG\n\nE\nN\n\nA\nU\n\nS\nG\n\nE\nR\n\nIC\nH\n\nT\nE\n\nT\nW\n\nE\nR\n\nD\nE\n\nN\n\n- A\nL\n\nL\nE\n\n N\nIC\n\nH\nT\n\n B\nE\n\nZ\nE\n\nIC\nH\n\nN\nE\n\nT\nE\n\nN\n R\n\nO\nH\n\nR\nE\n\n S\nIN\n\nD\n M\n\n2\n0\n\n- V\nE\n\nR\nM\n\nA\nS\n\nS\nU\n\nN\nG\n\n V\nO\n\nN\n E\n\nIN\nB\n\nA\nU\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\nN\n\n S\nIE\n\nH\nE\n\n D\nE\n\nT\nA\n\nIL\nP\n\nL\nA\n\nE\nN\n\nE\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n O\n\nD\nE\n\nR\n IN\n\nG\nE\n\nN\nIE\n\nU\nR\n\n- A\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nD\nO\n\nR\nT\n\nE\n IN\n\n K\nU\n\nE\nC\n\nH\nE\n\nN\n U\n\nN\nD\n\n N\nA\n\nS\nS\n\nZ\nE\n\nL\nL\n\nE\nN\n\n S\nIE\n\nH\nE\n\n D\nE\n\nT\nA\n\nIL\nP\n\nL\nA\n\nE\nN\n\nE\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n O\n\nD\nE\n\nR\n L\n\nIE\nF\n\nE\nR\n\nA\nN\n\nT\n- E\n\nIN\nL\n\nA\nS\n\nS\nK\n\nA\nE\n\nS\nT\n\nE\nN\n\n U\nN\n\nD\n D\n\nO\nS\n\nE\nN\n\n S\nIN\n\nD\n V\n\nO\nR\n\n E\nN\n\nD\nA\n\nR\nB\n\nE\nIT\n\nE\nN\n\n A\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nR\n H\n\nA\nN\n\nD\nW\n\nE\nR\n\nK\nE\n\nR\n Z\n\nU\n R\n\nE\nIN\n\nIG\nE\n\nN\n- K\n\nE\nIN\n\nE\n H\n\nO\nR\n\nIZ\nO\n\nN\nT\n\nA\nL\n\nE\nN\n\n M\nA\n\nU\nE\n\nR\nS\n\nC\nH\n\nL\nIT\n\nZ\nE\n\n- D\nIE\n\n L\nA\n\nG\nE\n\n D\nE\n\nR\n S\n\nA\nM\n\nM\nE\n\nL\nR\n\nO\nH\n\nR\nE\n\n IS\nT\n\n E\nIN\n\nZ\nU\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nN\n\n- B\nE\n\nI B\nA\n\nU\nE\n\nT\nA\n\nP\nP\n\nE\nN\n\nA\nB\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nU\n\nN\nG\n\n S\nIN\n\nD\n D\n\nIE\n R\n\nO\nH\n\nR\nE\n\n E\nN\n\nT\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nE\n\nN\nD\n\n IH\nR\n\nE\nR\n\n Z\nU\n\nG\nE\n\nH\nO\n\nE\nR\n\nIG\nK\n\nE\nIT\n\n M\nIT\n\n F\nA\n\nR\nB\n\nIG\nE\n\nM\n IS\n\nO\nL\n\nIE\nR\n\nB\nA\n\nN\nD\n\n Z\nU\n\n K\nE\n\nN\nN\n\nZ\nE\n\nIC\nH\n\nN\nE\n\nN\n- S\n\nA\nE\n\nM\nT\n\nL\nIC\n\nH\nE\n\n A\nN\n\nG\nA\n\nB\nE\n\nN\n F\n\nU\nE\n\nR\n IN\n\nS\nT\n\nA\nL\n\nL\nA\n\nT\nIO\n\nN\nE\n\nN\n V\n\nO\nN\n\n H\nE\n\nIZ\nU\n\nN\nG\n\n, L\nU\n\nE\nF\n\nT\nU\n\nN\nG\n\n, F\nO\n\nT\nO\n\nV\nO\n\nL\nT\n\nA\nIK\n\n, N\nA\n\nS\nS\n\nZ\nE\n\nL\nL\n\nE\nN\n\n, U\nN\n\nD\n K\n\nU\nE\n\nC\nH\n\nE\n S\n\nIN\nD\n\n V\nO\n\nM\n E\n\nL\nE\n\nK\nT\n\nR\nO\n\n-\n  U\n\nN\nT\n\nE\nR\n\nN\nE\n\nH\nM\n\nE\nR\n\n V\nO\n\nR\n D\n\nE\nR\n\n A\nU\n\nS\nF\n\nU\nE\n\nH\nR\n\nU\nN\n\nG\n M\n\nIT\n D\n\nE\nN\n\n E\nN\n\nT\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\n U\nN\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nE\nH\n\nM\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n Z\nU\n\n U\nE\n\nB\nE\n\nR\nP\n\nR\nU\n\nE\nF\n\nE\nN\n\n U\nN\n\nD\n A\n\nL\nL\n\nE\nN\n\nF\nA\n\nL\nL\n\nS\n A\n\nN\nZ\n\nU\nP\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nN\n- P\n\nO\nT\n\nE\nN\n\nZ\nIA\n\nL\nA\n\nU\nS\n\nG\nL\n\nE\nIC\n\nH\n F\n\nU\nE\n\nR\n H\n\nL\nK\n\nS\n A\n\nP\n G\n\nE\nM\n\nA\nE\n\nS\nS\n\n N\nIN\n\n- R\nA\n\nE\nU\n\nM\nE\n\n M\nIT\n\n B\nA\n\nD\nE\n\n-, U\nN\n\nD\n D\n\nU\nS\n\nC\nH\n\nE\nIN\n\nR\nIC\n\nH\nT\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nN\n:\n\n V\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\nE\n\nN\n M\n\nIN\nD\n\n. IP\nX\n\n4\n B\n\nE\nI L\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nS\n\nV\nE\n\nR\nL\n\nE\nG\n\nU\nN\n\nG\n IN\n\n A\nU\n\nS\nS\n\nE\nN\n\nW\nA\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nN\n 6\n\nC\nM\n\n R\nE\n\nS\nT\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nD\nIC\n\nK\nE\n\n E\nIN\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nN\n\n-\nF\n\nG\nF\n\nL\nIE\n\nG\nE\n\nN\nG\n\nIT\nT\n\nE\nR\n\n-\nT\n\nT\nA\n\nG\nE\n\nS\nV\n\nO\nR\n\nH\nA\n\nN\nG\n\n-\nF\n\nF\nE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nR\n-\n\nD\nF\n\nD\nA\n\nC\nH\n\nF\nE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nR\n/\n\nD\nA\n\nC\nH\n\nL\nU\n\nK\nE\n\n-\nG\n\nT\nO\n\nR\nE\n\n-\nV\n\nV\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\nE\n\nN\n\n-\nH\n\nK\nH\n\nE\nIZ\n\nK\nR\n\nE\nIS\n\nA\nB\n\nK\nU\n\nE\nR\n\nZ\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n-\nA\n\nF\nB\n\nH\nO\n\nE\nH\n\nE\nA\n\nB\nF\n\nE\nR\n\nT\nIG\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\n-\n\nB\nA\n\nB\nA\n\nC\nK\n\nO\nF\n\nE\nN\n\n-\nB\n\nD\nB\n\nO\nD\n\nE\nN\n\nD\nO\n\nS\nE\n\n-\nB\n\nO\nB\n\nO\nIL\n\nE\nR\n\n-\nD\n\nA\nD\n\nA\nM\n\nP\nF\n\nA\nB\n\nZ\nU\n\nG\n\n-\nD\n\nG\nD\n\nA\nM\n\nP\nF\n\nG\nA\n\nR\nE\n\nR\n-\n\nE\nV\n\nE\nT\n\nA\nG\n\nE\nN\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nE\nR\n\n-\nG\n\nV\nG\n\nE\nB\n\nA\nE\n\nU\nD\n\nE\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nE\n\nR\n-\n\nG\nS\n\nG\nE\n\nS\nC\n\nH\nIR\n\nR\nS\n\nP\nU\n\nE\nL\n\nE\nR\n\n-\nH\n\nA\nK\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nN\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nU\nS\n\nS\nK\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nN\n\n-\nH\n\nA\nT\n\nH\nA\n\nN\nD\n\nA\nL\n\nA\nR\n\nM\nT\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nR\n-\n\nH\nA\n\nZ\nK\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nA\nN\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nU\nS\n\nS\n-\n\nZ\nA\n\nE\nH\n\nL\nE\n\nR\nK\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nN\n-\n\nH\nE\n\nIZ\nH\n\nE\nIZ\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nE\nR\n\n-\nH\n\nT\nR\n\nH\nA\n\nN\nD\n\nT\nU\n\nC\nH\n\nR\nA\n\nD\nIA\n\nT\nO\n\nR\n-\n\nH\nV\n\nH\nA\n\nU\nP\n\nT\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nU\n\nN\nG\n\n-\nK\n\nH\nK\n\nO\nC\n\nH\nH\n\nE\nR\n\nD\n-\n\nK\nS\n\nK\nU\n\nE\nH\n\nL\nS\n\nC\nH\n\nR\nA\n\nN\nK\n\n-\nL\n\nO\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\n\nO\nB\n\nE\nR\n\nS\nC\n\nH\nR\n\nA\nN\n\nK\n\nN\nU\n\nM\nM\n\nE\nR\n\nIE\nR\n\nU\nN\n\nG\n\nR\nT\n\nB\nE\n\nM\nE\n\nR\nK\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nN\n\n1\n0\n\n0\n\n200\n\n1\n5\n\n0\n\n250\n\n-\nL\n\nS\nV\n\nL\nU\n\nF\nT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nV\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\n\n-\nM\n\nI\nM\n\nIK\nR\n\nO\nW\n\nE\nL\n\nL\nE\n\nN\nO\n\nF\nE\n\nN\n-\n\nN\nA\n\nN\nO\n\nT\nA\n\nU\nS\n\nG\nA\n\nN\nG\n\n-\nN\n\nU\nP\n\n/N\nA\n\nP\nN\n\nA\nS\n\nS\nA\n\nP\nP\n\nA\nR\n\nA\nT\n\nE\nU\n\nP\n/A\n\nP\n-\n\nO\nK\n\nO\nB\n\nE\nR\n\nK\nA\n\nN\nT\n\n-\nR\n\nE\nR\n\nE\nC\n\nH\nA\n\nU\nD\n\n-\nR\n\nT\nR\n\nA\nU\n\nM\nT\n\nH\nE\n\nR\nM\n\nO\nS\n\nT\nA\n\nT\n-\n\nR\nF\n\nR\nA\n\nU\nM\n\nF\nU\n\nE\nH\n\nL\nE\n\nR\n-\n\nS\nA\n\nN\nV\n\nS\nA\n\nN\nIT\n\nA\nE\n\nR\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nE\n\nR\n\n-\nS\n\nV\nS\n\nT\nE\n\nU\nE\n\nR\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nU\n\nN\nG\n\n-\nS\n\nT\nZ\n\nS\nT\n\nE\nIG\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\n-\nT\n\nK\nT\n\nIE\nF\n\nK\nU\n\nE\nH\n\nL\nS\n\nC\nH\n\nR\nA\n\nN\nK\n\n-\nT\n\nP\nT\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nR\nP\n\nL\nA\n\nT\nT\n\nE\n-\n\nT\nU\n\nT\nU\n\nM\nB\n\nL\nE\n\nR\n-\n\nU\nK\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nK\n\nA\nN\n\nT\n\n-\nU\n\nK\nD\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nK\n\nA\nN\n\nT\nD\n\nE\nC\n\nK\nE\n\n-\nU\n\nP\n/A\n\nP\nA\n\nP\nP\n\nA\nR\n\nA\nT\n\nE\nU\n\nN\nT\n\nE\nR\n\n-,\nA\n\nU\nF\n\nP\nU\n\nT\nZ\n\n-\nU\n\nV\nU\n\nN\nT\n\nE\nR\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nU\nN\n\nG\n-\n\nW\nA\n\nW\nA\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nU\nT\n\nO\nM\n\nA\nT\n\nL\n. 1\n\n9\n9\n\nR\nO\n\nH\n\nT\nU\n\nE\nR\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\n1100\n\nM\nIT\n\nT\nE\n\n T\nU\n\nE\nR\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\nIM\n\nM\nE\n\nR\nU\n\nN\nT\n\nE\nR\n\nD\nE\n\nN\nS\n\nC\nH\n\nA\nL\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nN\nA\n\nIN\nD\n\nIK\nA\n\nT\nO\n\nR\nB\n\nM\nA\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nA\n\nL\nL\n\nG\nE\n\nM\nE\n\nIN\n\n \n \n\n \n \n\nG\nE\n\nN\nA\n\nU\nE\n\nM\nA\n\nS\nS\n\nE\nS\n\nIN\nD\n\nA\nB\n\nB\nA\n\nU\nZ\n\nU\nN\n\nE\nH\n\nM\nE\n\nN\n.\n\nM\nA\n\nS\nS\n\nD\nIF\n\nF\nE\n\nR\nE\n\nN\nZ\n\nE\nN\n\nS\nIN\n\nD\nD\n\nE\nR\n\nB\nA\n\nU\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nZ\n\nU\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nN\n.\n\nW\nE\n\nR\nD\n\nE\nN\n\nÄ\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n(M\nA\n\nT\nE\n\nR\nIA\n\nL\n,\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nU\n\nN\nG\n\n,\nE\n\nT\nC\n\n.)\nO\n\nH\nN\n\nE\nS\n\nC\nH\n\nR\nIF\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nZ\n\nU\nS\n\nT\nIM\n\nM\nU\n\nN\nG\n\nD\nE\n\nS\nP\n\nR\nO\n\nJ\nE\n\nK\nT\n\nV\nE\n\nR\nF\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nR\nS\n\nV\nO\n\nR\nG\n\nE\nN\n\nO\nM\n\nM\nE\n\nN\n,\n\nS\nO\n\nH\nA\n\nF\nT\n\nE\nT\n\nD\nE\n\nR\nA\n\nU\nS\n\nF\nÜ\n\nH\nR\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nE\nH\n\nM\nE\n\nR\nA\n\nL\nL\n\nE\nIN\n\nF\nÜ\n\nR\nS\n\nÄ\nM\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nD\n\nA\nR\n\nA\nU\n\nS\nR\n\nE\nS\n\nU\nL\n\nT\nIE\n\nR\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nK\nO\n\nN\nS\n\nE\nQ\n\nU\nE\n\nN\nZ\n\nE\nN\n\n(Z\n.B\n\nM\nE\n\nH\nR\n\nK\nO\n\nS\nT\n\nE\nN\n\nA\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nR\nB\n\nE\nT\n\nE\nIL\n\nIG\nT\n\nE\nR\n\nF\nIR\n\nM\nE\n\nN\n).\n\nW\nW\n\nW\n.M\n\nT\nP\n\nE\n.C\n\nH\nF\n\nA\nX\n\n 0\n4\n\n4\n 9\n\n0\n5\n\n 8\n9\n\n 0\n1\n\nIN\nF\n\nO\n@\n\nM\nT\n\nP\nE\n\n.C\nH\n\nM\nT\n\nP\n E\n\nN\nG\n\nIN\nE\n\nE\nR\n\nIN\nG\n\n A\nG\n\nT\nE\n\nL\n 0\n\n4\n4\n\n 9\n0\n\n5\n 8\n\n9\n 0\n\n0\n  \n\n8\n6\n\n1\n0\n\n U\nS\n\nT\nE\n\nR\nS\n\nT\nR\n\nIC\nK\n\nS\nT\n\nR\nA\n\nS\nS\n\nE\n 1\n\nH\nL\n\nK\nS\n\nE\n - IN\n\nG\nE\n\nN\nIE\n\nU\nR\n\nE\n\n G\nE\n\nZ\n.\n\n D\nA\n\nT\n.\n\n M\nS\n\nT\n.\n\n G\nR\n\n.\n\nF\nIL\n\nE\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nN\nR\n\n.\nB\n\nA\nU\n\nS\nE\n\nIT\nS\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nN\nR\n\n.\nM\n\nT\nP\n\nE\n\nD\nA\n\nT\nU\n\nM\nN\n\nA\nM\n\nE\nIN\n\nD\n.\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nS\nT\n\nA\nT\n\nU\nS\n\n:\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nD\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n:\n\nÄ\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nS\nL\n\nE\nG\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nV\nIS\n\nIO\nN\n\nIN\nD\n\n.\n\nO\nS\n\nS\nH\n\n K\nR\n\nÄ\nM\n\nE\nR\n\nA\nC\n\nK\nE\n\nR\n U\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nS\nE\n\nK\nU\n\nN\nD\n\nA\nR\n\nS\nT\n\nU\nF\n\nE\n U\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nP\nL\n\nA\nN\n\n \nE\n\nL\nE\n\nK\nT\n\nR\nO\n\n2\n. O\n\nB\nE\n\nR\nG\n\nE\nS\n\nC\nH\n\nO\nS\n\nS\n (Z\n\nI. 2\n2\n\n-2\n5\n\n)\n\nS\nS\n\nT\n\n1\n1\n\n.1\n1\n\n.1\n9\n\n1\n:5\n\n0\n\n8\n4\n\nx\n6\n\n0\n\n1\n2\n\n8\n1\n\n_\n2\n\n1\n_\n\n3\n1\n\nA\nD\n\n1\n2\n\n1\n2\n\n8\n1\n\n_\n2\n\n1\n_\n\n3\n1\n\nA\nD\n\n1\n2\n\n_\n5\n\n0\n2\n\n1\nC\n\nA\n2\n\n9\n.1\n\n1\n.1\n\n9\nS\n\nS\nT\n\nB\n1\n\n1\n.1\n\n2\n.1\n\n9\nS\n\nS\nT\n\nC\n1\n\n3\n.1\n\n2\n.1\n\n9\nS\n\nS\nT\n\nB\nA\n\nU\nP\n\nR\nO\n\nJE\nK\n\nT\n\n0\n9\n\n.1\n2\n\n.1\n9\n\nA\nA\n\nN\nP\n\nA\nS\n\nS\nU\n\nN\nG\n\n U\nM\n\nF\nA\n\nN\nG\n\n D\nE\n\nR\n A\n\nU\nS\n\nR\nÜ\n\nS\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nB\nV\n\nE\nR\n\nR\nIN\n\nG\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\n U\nM\n\nF\nA\n\nN\nG\n\n D\nE\n\nR\n A\n\nU\nS\n\nR\nÜ\n\nS\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nC\nA\n\nN\nP\n\nA\nS\n\nS\nU\n\nN\nG\n\n L\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nK\n\nA\nN\n\nÄ\nL\n\nE\n U\n\nN\nD\n\n S\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nS\nT\n\nE\nL\n\nL\nE\n\nN\n L\n\nIC\nH\n\nT\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nN\n\nU\nP\n\nD\nO\n\nW\nN\n\nL\nIG\n\nH\nT\n\n M\nIT\n\n T\nR\n\nA\nF\n\nO\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nD\nO\n\nW\nN\n\nL\nIG\n\nH\nT\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n\nD\nO\n\nW\nN\n\nL\nIG\n\nH\nT\n\nF\nL\n\n (2\n8\n\n, 5\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (2\n1\n\n, 3\n9\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (1\n4\n\n, 2\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (3\n5\n\n, 4\n9\n\n, 8\n0\n\nW\n)\n\nA\nP\n\nA\nP\n\nU\nP\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n\nS\nC\n\nH\nE\n\nIN\nW\n\nE\nR\n\nF\nE\n\nR\n\nF\nL\n\n (3\n5\n\n, 4\n9\n\n, 8\n0\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (1\n4\n\n, 2\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (2\n8\n\n, 5\n4\n\nW\n)\n\nF\nL\n\n (2\n1\n\n, 3\n9\n\nW\n)\n\nE\nF\n\nF\nE\n\nK\nT\n\nS\nP\n\nO\nT\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (1\n\n4\n, 2\n\n4\nW\n\n)\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (3\n\n5\n, 4\n\n9\n, 8\n\n0\nW\n\n)\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (2\n\n1\n, 3\n\n9\nW\n\n)\n\nR\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n (2\n\n8\n, 5\n\n4\nW\n\n)\n\nF\nL\n\n S\nE\n\nN\nK\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nT\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nO\nT\n\nB\nE\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nN\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nA\nP\n\n F\nL\n\n N\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nU\nP\n\n F\nL\n\n N\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nN\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nN\nN\n\nN\nN\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nT\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n R\nE\n\nC\nH\n\nT\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nL\nIN\n\nK\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n L\nIN\n\nK\nS\n\nP\nIK\n\nT\nO\n\nG\nR\n\nA\nM\n\nM\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\n U\nN\n\nT\nE\n\nN\n\nH\nA\n\nN\nD\n\nN\nO\n\nT\nL\n\nE\nU\n\nC\nH\n\nT\nE\n\nN\n\nA\nP\n\nU\nP\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n S\nC\n\nH\nE\n\nM\nA\n\n 0\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nU\n\nN\nG\n\nS\nS\n\nC\nH\n\nO\nN\n\nE\nR\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n2\n\n/ 1\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n V\nO\n\nN\n U\n\nN\nT\n\nE\nN\n\nS\nO\n\nN\nN\n\nE\nR\n\nIE\nT\n\nA\nS\n\nT\nE\n\nR\n\nM\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n S\nC\n\nH\nE\n\nM\nA\n\n 6\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nK\nR\n\nA\nF\n\nT\n\nD\nIM\n\nM\nE\n\nR\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n3\n\n/ 3\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nÜ\nS\n\nS\nE\n\nL\nS\n\nC\nH\n\nA\nL\n\nT\nE\n\nR\n\nA\nP\n\nM\nO\n\nT\nO\n\nR\n\nK\nO\n\nM\nB\n\n. T\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\n/ S\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\n.\n\nK\nO\n\nM\nB\n\n. S\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n/ S\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\n.\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n R\n\nA\nD\n\nIO\n/ T\n\nV\n \n\nA\nP\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\n 1\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nT\nÜ\n\nR\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\n\nS\n\nD\nR\n\nE\nH\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n3\n\nT\nÜ\n\nR\nO\n\nE\nF\n\nF\nN\n\nE\nR\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nA\nU\n\nF\nD\n\nO\nS\n\nE\n\nL\nA\n\nU\nT\n\nS\nP\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nE\nR\n\nN\nIV\n\nE\nA\n\nU\nA\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nB\nE\n\nW\nE\n\nG\nU\n\nN\nG\n\nS\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nR\n 3\n\n6\n0\n\nº\n\n09\n:4\n\n5\n\nT\nO\n\nR\nS\n\nP\nR\n\nE\nC\n\nH\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\n\nA\nU\n\nD\nIO\n\n B\nE\n\nD\nIE\n\nN\nS\n\nT\nE\n\nL\nL\n\nE\n\nB\nE\n\nW\nE\n\nG\nU\n\nN\nG\n\nS\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nR\n 1\n\n8\n0\n\nº\n\nK\nA\n\nM\nE\n\nR\nA\n\n3\n\nS\nO\n\nN\nN\n\nE\nR\n\nIE\nG\n\nL\nO\n\nC\nK\n\nE\n\nU\nP\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nIO\nN\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\nE\nL\n\n./ E\nD\n\nV\n\n3\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\n S\nC\n\nH\nE\n\nM\nA\n\n 3\n\nU\nP\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n5\n\nV\n\nU\nP\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nS\nC\n\nH\nW\n\nA\nC\n\nH\nS\n\nT\nR\n\nO\nM\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n D\nU\n\nR\nC\n\nH\nG\n\nE\nH\n\nE\nN\n\nD\n\nU\nP\n\nA\nU\n\nD\nIO\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n\nE\nIN\n\nE\nR\n\nD\nO\n\nS\nE\n\n G\nR\n\n.1\n\nA\nP\n\nS\nT\n\nO\nR\n\nE\nN\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nK\nO\n\nN\nT\n\nR\nO\n\nL\nL\n\nL\nE\n\nU\nC\n\nH\nT\n\nE\n\nV\nE\n\nN\nT\n\nIL\nA\n\nT\nO\n\nR\n\nA\nP\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nA\n\nP\nP\n\nA\nR\n\nA\nT\n\nE\n\nIR\n E\n\nM\nP\n\nF\nÄ\n\nN\nG\n\nE\nR\n\n B\n&\n\nO\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n2\n\n/ 1\n- F\n\nA\nC\n\nH\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n N\nA\n\nC\nH\n\n O\nB\n\nE\nN\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nD\nO\n\nS\nE\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nA\nN\n\nL\nA\n\nG\nE\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nT\n\nE\nR\n\nF\nE\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nU\nS\n\nS\n\nS\nT\n\nE\nC\n\nK\nD\n\nO\nS\n\nE\n T\n\n1\n3\n\n/ 3\n- F\n\nA\nC\n\nH\n3\n\nZ\nU\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n 3\n- T\n\nE\nIL\n\nIG\n\nA\nN\n\nA\nL\n\nO\nG\n\nU\nH\n\nR\n\nD\nIG\n\nIT\nA\n\nL\nU\n\nH\nR\n\nB\nO\n\nD\nE\n\nN\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n IN\n H\n\nO\nH\n\nL\nB\n\nO\nD\n\nE\nN\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nA\n\nR\nT\n\nE\nN\n\nA\nP\n\n L\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nU\nP\n\n L\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nD\nE\n\nC\nK\n\nE\nN\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\n IN\n H\n\nO\nH\n\nL\nD\n\nE\nC\n\nK\nE\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nT\nA\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nP\nL\n\nA\nT\n\nT\nE\n\nT\nP\n\nD\nIV\n\nE\nR\n\nS\nE\n\n A\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nL\nA\n\nM\nP\n\nE\nN\n\nD\nÜ\n\nB\nE\n\nL\n D\n\nE\nC\n\nK\nE\n\n/ W\nA\n\nN\nD\n\nR\nA\n\nU\nM\n\nT\nH\n\nE\nR\n\nM\nO\n\nS\nT\n\nA\nT\n\nR\nT\n\nP\n1\n\n8\n9\n\nP\nA\n\nR\nK\n\nA\nN\n\nZ\nE\n\nIG\nE\n\nL\nIC\n\nH\nT\n\nS\nIG\n\nN\nA\n\nL\n\nF\nU\n\nN\nK\n\nS\nE\n\nN\nD\n\nE\nR\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nTYP A1TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.422\n\nL.421\n\nL.421\n\nL.423L.423\n\nL.422\n\nL.433L.433\n\nL.432\n\nL.432L.431\n\nL.431\n\nL.429\n\nL.426\n\nL.428\n\nL.427\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n3\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST.\n\n3\n\n2\n\n2\n\nBEST.\n\n2\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nUV O02-12\n\nUV O02-11\n\n2\n\nHDMI\n\nLS\n\nLS\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n2\n\n2\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nABDECKUNG IN SCHRANK\nDEMONTIERBAR AUSFÜHREN\n(REVISIONSÖFFNUNG) STECKDOSENANORDNUNG\n\nLADESTATIONEN\n4 STK. 3XT23\n\n4 UP-STECKDOSEN 3XT23\n4 UP-STECKDOSEN RJ45\nÜBER TABLAREN IN\nSCHRANKW AND\n\nTABLARE\n\nSCHRANKW AND\n\n34X3XT23\n\n3\n4X3XT23\n\n34X3XT23\n\n3 4X3XT23\n\n4 X4 X\n\n3\n\n3\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n200X60 (BXH)\n\n4 X 4 X\n3\n\nKABELKANAL\nAUF SIMS\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3 H\nD\n\nM\nI\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nH\nD\n\nM\nI 3\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nL.411\n\n2 LAMPENSTELLEN\nBEI TREPPENLAUF\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nLICHTBAND AUF\nSIMS ENTFÄLLT.\nNEUE KORRIDOR-\nBELEUCHTUNG\nA N DECKE\n\nINSTALLATIONEN ZU\nPIR, NOTLICHT,\nPAUSENGONG USW .\nBLEIBEN BESTEHEN\n\nL.423\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL.433\n\nL.421\nL.422\n\nL.428\nL.429\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.431\nL.432\n\nL.426\nL.427\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nY = ZUSÄTZLICH BENÖTIGTER\nPLATZ BEI DECKEN-/ W ANDSTIELEN\nCA. 10 - 15CM\n\nX = U K KANAL GEMÄSS ANGABEN\nIM INST.- ODER KOORDINATIONSPLAN\n\nMINIMALE\nDURCHFAHRTS-\nHÖHE BEACHTEN\nH = ....AFB\n\nDECKENSTIEL\n\nBETONDECKE\n\nLEGENDE KABELKANAELE\n\nBODENKANAL\n\nINSTALLATIONSSYSTEM\n\nBRUESTUNGSKANAL\n\nDECKENKANAL / KABELTRASSE\n\nNIVAEUÄNDERUNG\n\nSTEIGEND\n\nBODENDOSEBD KABELKANAL\n\nAUSLEGER\n\nY\nX\n\n6\n\nALLE W EITEREN\n\nSCHALTER UNTERHALB\n\n2\n0\n\n0\n\n2\n0\n\n0\n\nSTECKDOSE\n\nFUNKTION\n\nSCHALTER LICHT\n\nLEGENDE D E R SCHALTGRUPPEN\n\n- L LICHT\n\n- L D LICHT DIMMBAR\n- S STECKDOSE\n- J JALOUSIE\n- M MARKISE (STOFFSTOREN)\n- R ROLLLADEN\n\nH AT\nPANIKSCHALTER\n\nSCHALTER-, U N D STECKDOSENHOEHEN\n\nAPPARATE IN W AENDEN MIT PLAETTLI\n\nMUESSEN A U F DIE PLAETTLIFUGEN\nAUSGERICHTET W ERDEN\n\n- ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND M20\n- VERMASSUNG VON EINBAULEUCHTEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER INGENIEUR\n- APPARATESTANDORTE IN KUECHEN UND NASSZELLEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER LIEFERANT\n- EINLASSKAESTEN UND DOSEN SIND VOR ENDARBEITEN ANDERER HANDW ERKER ZU REINIGEN\n- KEINE HORIZONTALEN MAUERSCHLITZE\n- DIE LAGE DER SAMMELROHRE IST EINZUHALTEN\n- BEI BAUETAPPENABSCHALUNG SIND DIE ROHRE ENTSPRECHEND IHRER ZUGEHOERIGKEIT MIT FARBIGEM ISOLIERBAND ZU KENNZEICHNEN\n- SAEMTLICHE ANGABEN FUER INSTALLATIONEN VON HEIZUNG, LUEFTUNG, FOTOVOLTAIK, NASSZELLEN, UND KUECHE SIND VOM ELEKTRO-\n  UNTERNEHMER VOR DER AUSFUEHRUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN UNTERNEHMUNGEN ZU UEBERPRUEFEN UND ALLENFALLS ANZUPASSEN\n- POTENZIALAUSGLEICH FUER HLKS AP GEMAESS NIN\n- RAEUME MIT BADE-, UND DUSCHEINRICHTUNGEN:\n VENTILATOREN MIND. IPX4\n BEI LEITUNGSVERLEGUNG IN AUSSENW AENDEN 6CM RESTW ANDDICKE EINHALTEN\n\n- F G FLIEGENGITTER\n\n- T TAGESVORHANG\n- F FENSTER\n- D F DACHFENSTER / DACHLUKE\n- G TOR E\n- V VENTILATOREN\n\n- H K HEIZKREIS\n\nABKUERZUNGEN\n\n- AFB HOEH E A B FERTIG BODEN\n- B A BACKOFEN\n- B D BODENDOSE\n- B O BOILER\n- D A DAMPFABZUG\n\n- D G DAMPFGARER\n- E V ETAGENVERTEILER\n- G V GEBAEUDEVERTEILER\n- G S GESCHIRRSPUELER\n- H AK HAUSANSCHLUSSKASTEN\n\n- H AT HANDALARMTASTER\n- HAZK HAUSANSCHLUSS-\n\nZAEHLERKASTEN\n- HEIZ HEIZVERTEILER\n- H TR HANDTUCHRADIATOR\n- H V HAUPTVERTEILUNG\n- K H KOCHHERD\n- K S KUEHLSCHRANK\n\n- L O LEUCHTE UNTE R\n\nOBERSCHRANK\n\nNUMMERIERUNG\n\nR T\n\nBEMERKUNGEN\n\n100\n\n2\n0\n\n0\n\n150\n\n2\n5\n\n0\n\n- LSV LUFTSCHUTZVENTILATOR\n\n- M I MIKROW ELLENOFEN\n- N A NOTAUSGANG\n- NUP/NAP NASSAPPARATE UP/AP\n- O K OBERKANT\n\n- R E RECHAUD\n- R T RAUMTHERMOSTAT\n- R F RAUMFUEHLER\n- SANV SANITAERVERTEILER\n\n- S V STEUERVERTEILUNG\n- STZ STEIGZONE\n- T K TIEFKUEHLSCHRANK\n- T P TASTERPLATTE\n- T U TUMBLER\n- U K UNTERKANT\n\n- U KD UNTERKANT DECKE\n- UP/AP APPARATE UNTER-,\n\nAUFPUTZ\n\n- U V UNTERVERTEILUNG\n- W A W ASCHAUTOMAT\n\nL. 199\n\nR O H\n\nTUERLICHT\n\n1\n1\n\n0\n0\n\nMITTE TUERLICHT\n\nSTECKDOSE IMMER\nUNTER D E N SCHALTERN\n\nN A\nINDIKATOR B M A\n\nLEGENDE ALLGEMEIN\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nELEKTRO\n2. OBERGESCHOSS (ZI. 22-25)\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_21_31AD12\n\n1281_21_31AD12_5021C\n\nA 29.11.19 SST\n\nB 11.12.19 SST\n\nC 13.12.19 SST\n\nBAUPROJEKT\n\n09.12.19\n\nA ANPASSUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nB VERRINGERUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nC ANPASSUNG LEITUNGSKANÄLE UND SCHALTSTELLEN LICHT\n\nLEGENDE LEUCHTEN\n\nU P\n\nDOWNLIGHT MIT TRAFO\n\nW ANDDOW NLIGHT\n\nDECKENLEUCHTE\n\nDOW NLIGHT\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nA PA PU P\n\nW ANDLEUCHTE\n\nSCHEINW ERFER\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nEFFEKTSPOT\n\nRASTERLEUCHTE (14, 24W )\n\nRASTERLEUCHTE (35, 49, 80W )\n\nRASTERLEUCHTE (21, 39W )\n\nRASTERLEUCHTE (28, 54W )\n\nFL SENKRECHT\n\nLEGENDE NOTBELEUCHTUNG\n\nNOTLEUCHTE\n\nAP FL NOTLEUCHTE\n\nUP FL NOTLEUCHTE\n\nW ANDNOTLEUCHTE\n\nN N\n\nN N\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBEN\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENRECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE RECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENLINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE LINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE UNTEN\n\nHANDNOTLEUCHTEN\n\nA PU P\n\nSCHALTER SCHEMA 0\n\nSCHALUNGSSCHONER\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG VON UNTEN\n\nSONNERIETASTER\n\nM\n\nSCHALTER SCHEMA 6\n\nAPPARATE KRAFT\n\nDIMMER\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n\nSCHLÜSSELSCHALTER\n\nA P\n\nMOTOR\n\nKOMB. TASTER/ STECKD.\n\nKOMB. SCHALTER/ STECKD.\n\nSTECKDOSE RADIO/ TV \n\nA P\n\nTASTER 1- FACH\n\nTÜRSPRECHSTELLE\n\nS\n\nDREHSCHALTER\n\n3\n\nTÜROEFFNER\n\nSCHLAUFDOSE\n\nLAUTSPRECHER\n\nNIVEAUAENDERUNG\n\nBEW EGUNGSMELDER 360º\n\n09:45\n\nTORSPRECHSTELLE\n\nAUDIO BEDIENSTELLE\n\nBEW EGUNGSMELDER 180º\n\nKAMERA\n\n3\n\nSONNERIEGLOCKE\n\nU P\n\nAPPARATE INSTALLATION\n\nSTECKDOSE TEL./ EDV\n\n3\n\nSCHALTER SCHEMA 3\n\nU P\n\nSTECKDOSE T15\n\nV\n\nU P\n\nAPPARATE SCHW ACHSTROM\n\nLEITUNG DURCHGEHEND\n\nU P\n\nAUDIOSTECKDOSE\n\nEINERDOSE GR.1\n\nA P\n\nSTORENTASTER\n\nDECKENDOSE\n\nKONTROLLLEUCHTE\n\nVENTILATOR\n\nA P\n\nLEGENDE APPARATE\n\nIR EMPFÄNGER B&O\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG NACH OBEN\n\nW ANDDOSE\n\nAPPARATE LICHT\n\nANLAGESCHALTER\n\nFESTANSCHLUSS\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n3\n\nZULEITUNG 3- TEILIG\n\nANALOGUHR\n\nDIGITALUHR\n\nBODENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLBODEN\n\nLEITUNGSARTEN\n\nAP LEITUNG\n\nUP LEITUNG\n\nDECKENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLDECKE\n\nW ANDLEITUNG\n\nTASTERPLATTET P\n\nDIVERSE APPARATE\n\nLAMPENDÜBEL DECKE/ W AND\n\nRAUMTHERMOSTATRT\n\nP 189 PARKANZEIGE\n\nLICHTSIGNAL\n\nFUNKSENDER\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nTYP A1TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.422\n\nL.421\n\nL.421\n\nL.423L.423\n\nL.422\n\nL.433L.433\n\nL.432\n\nL.432L.431\n\nL.431\n\nL.429\n\nL.426\n\nL.428\n\nL.427\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n3\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST.\n\n3\n\n2\n\n2\n\nBEST.\n\n2\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nUV O02-12\n\nUV O02-11\n\n2\n\nHDMI\n\nLS\n\nLS\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n2\n\n2\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nABDECKUNG IN SCHRANK\nDEMONTIERBAR AUSFÜHREN\n(REVISIONSÖFFNUNG) STECKDOSENANORDNUNG\n\nLADESTATIONEN\n4 STK. 3XT23\n\n4 UP-STECKDOSEN 3XT23\n4 UP-STECKDOSEN RJ45\nÜBER TABLAREN IN\nSCHRANKW AND\n\nTABLARE\n\nSCHRANKW AND\n\n34X3XT23\n\n3\n4X3XT23\n\n34X3XT23\n\n3 4X3XT23\n\n4 X4 X\n\n3\n\n3\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n200X60 (BXH)\n\n4 X 4 X\n3\n\nKABELKANAL\nAUF SIMS\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3 H\nD\n\nM\nI\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nH\nD\n\nM\nI 3\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nL.411\n\n2 LAMPENSTELLEN\nBEI TREPPENLAUF\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nLICHTBAND AUF\nSIMS ENTFÄLLT.\nNEUE KORRIDOR-\nBELEUCHTUNG\nA N DECKE\n\nINSTALLATIONEN ZU\nPIR, NOTLICHT,\nPAUSENGONG USW .\nBLEIBEN BESTEHEN\n\nL.423\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL.433\n\nL.421\nL.422\n\nL.428\nL.429\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.431\nL.432\n\nL.426\nL.427\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nY = ZUSÄTZLICH BENÖTIGTER\nPLATZ BEI DECKEN-/ W ANDSTIELEN\nCA. 10 - 15CM\n\nX = U K KANAL GEMÄSS ANGABEN\nIM INST.- ODER KOORDINATIONSPLAN\n\nMINIMALE\nDURCHFAHRTS-\nHÖHE BEACHTEN\nH = ....AFB\n\nDECKENSTIEL\n\nBETONDECKE\n\nLEGENDE KABELKANAELE\n\nBODENKANAL\n\nINSTALLATIONSSYSTEM\n\nBRUESTUNGSKANAL\n\nDECKENKANAL / KABELTRASSE\n\nNIVAEUÄNDERUNG\n\nSTEIGEND\n\nBODENDOSEBD KABELKANAL\n\nAUSLEGER\n\nY\nX\n\n6\n\nALLE W EITEREN\n\nSCHALTER UNTERHALB\n\n2\n0\n\n0\n\n2\n0\n\n0\n\nSTECKDOSE\n\nFUNKTION\n\nSCHALTER LICHT\n\nLEGENDE D E R SCHALTGRUPPEN\n\n- L LICHT\n\n- L D LICHT DIMMBAR\n- S STECKDOSE\n- J JALOUSIE\n- M MARKISE (STOFFSTOREN)\n- R ROLLLADEN\n\nH AT\nPANIKSCHALTER\n\nSCHALTER-, U N D STECKDOSENHOEHEN\n\nAPPARATE IN W AENDEN MIT PLAETTLI\n\nMUESSEN A U F DIE PLAETTLIFUGEN\nAUSGERICHTET W ERDEN\n\n- ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND M20\n- VERMASSUNG VON EINBAULEUCHTEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER INGENIEUR\n- APPARATESTANDORTE IN KUECHEN UND NASSZELLEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER LIEFERANT\n- EINLASSKAESTEN UND DOSEN SIND VOR ENDARBEITEN ANDERER HANDW ERKER ZU REINIGEN\n- KEINE HORIZONTALEN MAUERSCHLITZE\n- DIE LAGE DER SAMMELROHRE IST EINZUHALTEN\n- BEI BAUETAPPENABSCHALUNG SIND DIE ROHRE ENTSPRECHEND IHRER ZUGEHOERIGKEIT MIT FARBIGEM ISOLIERBAND ZU KENNZEICHNEN\n- SAEMTLICHE ANGABEN FUER INSTALLATIONEN VON HEIZUNG, LUEFTUNG, FOTOVOLTAIK, NASSZELLEN, UND KUECHE SIND VOM ELEKTRO-\n  UNTERNEHMER VOR DER AUSFUEHRUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN UNTERNEHMUNGEN ZU UEBERPRUEFEN UND ALLENFALLS ANZUPASSEN\n- POTENZIALAUSGLEICH FUER HLKS AP GEMAESS NIN\n- RAEUME MIT BADE-, UND DUSCHEINRICHTUNGEN:\n VENTILATOREN MIND. IPX4\n BEI LEITUNGSVERLEGUNG IN AUSSENW AENDEN 6CM RESTW ANDDICKE EINHALTEN\n\n- F G FLIEGENGITTER\n\n- T TAGESVORHANG\n- F FENSTER\n- D F DACHFENSTER / DACHLUKE\n- G TOR E\n- V VENTILATOREN\n\n- H K HEIZKREIS\n\nABKUERZUNGEN\n\n- AFB HOEH E A B FERTIG BODEN\n- B A BACKOFEN\n- B D BODENDOSE\n- B O BOILER\n- D A DAMPFABZUG\n\n- D G DAMPFGARER\n- E V ETAGENVERTEILER\n- G V GEBAEUDEVERTEILER\n- G S GESCHIRRSPUELER\n- H AK HAUSANSCHLUSSKASTEN\n\n- H AT HANDALARMTASTER\n- HAZK HAUSANSCHLUSS-\n\nZAEHLERKASTEN\n- HEIZ HEIZVERTEILER\n- H TR HANDTUCHRADIATOR\n- H V HAUPTVERTEILUNG\n- K H KOCHHERD\n- K S KUEHLSCHRANK\n\n- L O LEUCHTE UNTE R\n\nOBERSCHRANK\n\nNUMMERIERUNG\n\nR T\n\nBEMERKUNGEN\n\n100\n\n2\n0\n\n0\n\n150\n\n2\n5\n\n0\n\n- LSV LUFTSCHUTZVENTILATOR\n\n- M I MIKROW ELLENOFEN\n- N A NOTAUSGANG\n- NUP/NAP NASSAPPARATE UP/AP\n- O K OBERKANT\n\n- R E RECHAUD\n- R T RAUMTHERMOSTAT\n- R F RAUMFUEHLER\n- SANV SANITAERVERTEILER\n\n- S V STEUERVERTEILUNG\n- STZ STEIGZONE\n- T K TIEFKUEHLSCHRANK\n- T P TASTERPLATTE\n- T U TUMBLER\n- U K UNTERKANT\n\n- U KD UNTERKANT DECKE\n- UP/AP APPARATE UNTER-,\n\nAUFPUTZ\n\n- U V UNTERVERTEILUNG\n- W A W ASCHAUTOMAT\n\nL. 199\n\nR O H\n\nTUERLICHT\n\n1\n1\n\n0\n0\n\nMITTE TUERLICHT\n\nSTECKDOSE IMMER\nUNTER D E N SCHALTERN\n\nN A\nINDIKATOR B M A\n\nLEGENDE ALLGEMEIN\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nELEKTRO\n2. OBERGESCHOSS (ZI. 22-25)\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_21_31AD12\n\n1281_21_31AD12_5021C\n\nA 29.11.19 SST\n\nB 11.12.19 SST\n\nC 13.12.19 SST\n\nBAUPROJEKT\n\n09.12.19\n\nA ANPASSUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nB VERRINGERUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nC ANPASSUNG LEITUNGSKANÄLE UND SCHALTSTELLEN LICHT\n\nLEGENDE LEUCHTEN\n\nU P\n\nDOWNLIGHT MIT TRAFO\n\nW ANDDOW NLIGHT\n\nDECKENLEUCHTE\n\nDOW NLIGHT\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nA PA PU P\n\nW ANDLEUCHTE\n\nSCHEINW ERFER\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nEFFEKTSPOT\n\nRASTERLEUCHTE (14, 24W )\n\nRASTERLEUCHTE (35, 49, 80W )\n\nRASTERLEUCHTE (21, 39W )\n\nRASTERLEUCHTE (28, 54W )\n\nFL SENKRECHT\n\nLEGENDE NOTBELEUCHTUNG\n\nNOTLEUCHTE\n\nAP FL NOTLEUCHTE\n\nUP FL NOTLEUCHTE\n\nW ANDNOTLEUCHTE\n\nN N\n\nN N\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBEN\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENRECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE RECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENLINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE LINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE UNTEN\n\nHANDNOTLEUCHTEN\n\nA PU P\n\nSCHALTER SCHEMA 0\n\nSCHALUNGSSCHONER\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG VON UNTEN\n\nSONNERIETASTER\n\nM\n\nSCHALTER SCHEMA 6\n\nAPPARATE KRAFT\n\nDIMMER\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n\nSCHLÜSSELSCHALTER\n\nA P\n\nMOTOR\n\nKOMB. TASTER/ STECKD.\n\nKOMB. SCHALTER/ STECKD.\n\nSTECKDOSE RADIO/ TV \n\nA P\n\nTASTER 1- FACH\n\nTÜRSPRECHSTELLE\n\nS\n\nDREHSCHALTER\n\n3\n\nTÜROEFFNER\n\nSCHLAUFDOSE\n\nLAUTSPRECHER\n\nNIVEAUAENDERUNG\n\nBEW EGUNGSMELDER 360º\n\n09:45\n\nTORSPRECHSTELLE\n\nAUDIO BEDIENSTELLE\n\nBEW EGUNGSMELDER 180º\n\nKAMERA\n\n3\n\nSONNERIEGLOCKE\n\nU P\n\nAPPARATE INSTALLATION\n\nSTECKDOSE TEL./ EDV\n\n3\n\nSCHALTER SCHEMA 3\n\nU P\n\nSTECKDOSE T15\n\nV\n\nU P\n\nAPPARATE SCHW ACHSTROM\n\nLEITUNG DURCHGEHEND\n\nU P\n\nAUDIOSTECKDOSE\n\nEINERDOSE GR.1\n\nA P\n\nSTORENTASTER\n\nDECKENDOSE\n\nKONTROLLLEUCHTE\n\nVENTILATOR\n\nA P\n\nLEGENDE APPARATE\n\nIR EMPFÄNGER B&O\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG NACH OBEN\n\nW ANDDOSE\n\nAPPARATE LICHT\n\nANLAGESCHALTER\n\nFESTANSCHLUSS\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n3\n\nZULEITUNG 3- TEILIG\n\nANALOGUHR\n\nDIGITALUHR\n\nBODENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLBODEN\n\nLEITUNGSARTEN\n\nAP LEITUNG\n\nUP LEITUNG\n\nDECKENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLDECKE\n\nW ANDLEITUNG\n\nTASTERPLATTET P\n\nDIVERSE APPARATE\n\nLAMPENDÜBEL DECKE/ W AND\n\nRAUMTHERMOSTATRT\n\nP 189 PARKANZEIGE\n\nLICHTSIGNAL\n\nFUNKSENDER\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nTYP A1TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A2 TYP A2\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP A1 TYP A1\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nTYP C\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.411\n\nL.422\n\nL.421\n\nL.421\n\nL.423L.423\n\nL.422\n\nL.433L.433\n\nL.432\n\nL.432L.431\n\nL.431\n\nL.429\n\nL.426\n\nL.428\n\nL.427\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n3\n\nBEST. STEIGZONE\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\nBEST.\n\n3\n\n2\n\n2\n\nBEST.\n\n2\n\n3\n\nBRÜSTUNGSKANAL\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3\n\n3\n\n2\n\nUV O02-12\n\nUV O02-11\n\n2\n\nHDMI\n\nLS\n\nLS\n\nHDMI\n\n3\n\n2\n\n3\n\n2\n\n3\n\n3\n\n2\n\n2\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nW LAN\n\nABDECKUNG IN SCHRANK\nDEMONTIERBAR AUSFÜHREN\n(REVISIONSÖFFNUNG) STECKDOSENANORDNUNG\n\nLADESTATIONEN\n4 STK. 3XT23\n\n4 UP-STECKDOSEN 3XT23\n4 UP-STECKDOSEN RJ45\nÜBER TABLAREN IN\nSCHRANKW AND\n\nTABLARE\n\nSCHRANKW AND\n\n34X3XT23\n\n3\n4X3XT23\n\n34X3XT23\n\n3 4X3XT23\n\n4 X4 X\n\n3\n\n3\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n200X60 (BXH)\n\n4 X 4 X\n3\n\nKABELKANAL\nAUF SIMS\nBLEIBT BESTEHEN\n\n3 H\nD\n\nM\nI\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nH\nD\n\nM\nI 3\n\nTASTER\nHAUSALARM\n\nL.411\n\n2 LAMPENSTELLEN\nBEI TREPPENLAUF\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nINST.-KANAL\nAN DECKE\n110X60 (BXH)\n\nLICHTBAND AUF\nSIMS ENTFÄLLT.\nNEUE KORRIDOR-\nBELEUCHTUNG\nA N DECKE\n\nINSTALLATIONEN ZU\nPIR, NOTLICHT,\nPAUSENGONG USW .\nBLEIBEN BESTEHEN\n\nL.423\n\nL\n.4\n\n2\n8\n\nL\n.4\n\n2\n9\n\nL\n.4\n\n2\n1\n\nL\n.4\n\n2\n2\n\nL.433\n\nL.421\nL.422\n\nL.428\nL.429\n\nL\n.4\n\n3\n3\n\nL\n.4\n\n2\n3\n\nL.431\nL.432\n\nL.426\nL.427\n\nL\n.4\n\n3\n1\n\nL\n.4\n\n3\n2\n\nY = ZUSÄTZLICH BENÖTIGTER\nPLATZ BEI DECKEN-/ W ANDSTIELEN\nCA. 10 - 15CM\n\nX = U K KANAL GEMÄSS ANGABEN\nIM INST.- ODER KOORDINATIONSPLAN\n\nMINIMALE\nDURCHFAHRTS-\nHÖHE BEACHTEN\nH = ....AFB\n\nDECKENSTIEL\n\nBETONDECKE\n\nLEGENDE KABELKANAELE\n\nBODENKANAL\n\nINSTALLATIONSSYSTEM\n\nBRUESTUNGSKANAL\n\nDECKENKANAL / KABELTRASSE\n\nNIVAEUÄNDERUNG\n\nSTEIGEND\n\nBODENDOSEBD KABELKANAL\n\nAUSLEGER\n\nY\nX\n\n6\n\nALLE W EITEREN\n\nSCHALTER UNTERHALB\n\n2\n0\n\n0\n\n2\n0\n\n0\n\nSTECKDOSE\n\nFUNKTION\n\nSCHALTER LICHT\n\nLEGENDE D E R SCHALTGRUPPEN\n\n- L LICHT\n\n- L D LICHT DIMMBAR\n- S STECKDOSE\n- J JALOUSIE\n- M MARKISE (STOFFSTOREN)\n- R ROLLLADEN\n\nH AT\nPANIKSCHALTER\n\nSCHALTER-, U N D STECKDOSENHOEHEN\n\nAPPARATE IN W AENDEN MIT PLAETTLI\n\nMUESSEN A U F DIE PLAETTLIFUGEN\nAUSGERICHTET W ERDEN\n\n- ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND M20\n- VERMASSUNG VON EINBAULEUCHTEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER INGENIEUR\n- APPARATESTANDORTE IN KUECHEN UND NASSZELLEN SIEHE DETAILPLAENE ARCHITEKT ODER LIEFERANT\n- EINLASSKAESTEN UND DOSEN SIND VOR ENDARBEITEN ANDERER HANDW ERKER ZU REINIGEN\n- KEINE HORIZONTALEN MAUERSCHLITZE\n- DIE LAGE DER SAMMELROHRE IST EINZUHALTEN\n- BEI BAUETAPPENABSCHALUNG SIND DIE ROHRE ENTSPRECHEND IHRER ZUGEHOERIGKEIT MIT FARBIGEM ISOLIERBAND ZU KENNZEICHNEN\n- SAEMTLICHE ANGABEN FUER INSTALLATIONEN VON HEIZUNG, LUEFTUNG, FOTOVOLTAIK, NASSZELLEN, UND KUECHE SIND VOM ELEKTRO-\n  UNTERNEHMER VOR DER AUSFUEHRUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN UNTERNEHMUNGEN ZU UEBERPRUEFEN UND ALLENFALLS ANZUPASSEN\n- POTENZIALAUSGLEICH FUER HLKS AP GEMAESS NIN\n- RAEUME MIT BADE-, UND DUSCHEINRICHTUNGEN:\n VENTILATOREN MIND. IPX4\n BEI LEITUNGSVERLEGUNG IN AUSSENW AENDEN 6CM RESTW ANDDICKE EINHALTEN\n\n- F G FLIEGENGITTER\n\n- T TAGESVORHANG\n- F FENSTER\n- D F DACHFENSTER / DACHLUKE\n- G TOR E\n- V VENTILATOREN\n\n- H K HEIZKREIS\n\nABKUERZUNGEN\n\n- AFB HOEH E A B FERTIG BODEN\n- B A BACKOFEN\n- B D BODENDOSE\n- B O BOILER\n- D A DAMPFABZUG\n\n- D G DAMPFGARER\n- E V ETAGENVERTEILER\n- G V GEBAEUDEVERTEILER\n- G S GESCHIRRSPUELER\n- H AK HAUSANSCHLUSSKASTEN\n\n- H AT HANDALARMTASTER\n- HAZK HAUSANSCHLUSS-\n\nZAEHLERKASTEN\n- HEIZ HEIZVERTEILER\n- H TR HANDTUCHRADIATOR\n- H V HAUPTVERTEILUNG\n- K H KOCHHERD\n- K S KUEHLSCHRANK\n\n- L O LEUCHTE UNTE R\n\nOBERSCHRANK\n\nNUMMERIERUNG\n\nR T\n\nBEMERKUNGEN\n\n100\n\n2\n0\n\n0\n\n150\n\n2\n5\n\n0\n\n- LSV LUFTSCHUTZVENTILATOR\n\n- M I MIKROW ELLENOFEN\n- N A NOTAUSGANG\n- NUP/NAP NASSAPPARATE UP/AP\n- O K OBERKANT\n\n- R E RECHAUD\n- R T RAUMTHERMOSTAT\n- R F RAUMFUEHLER\n- SANV SANITAERVERTEILER\n\n- S V STEUERVERTEILUNG\n- STZ STEIGZONE\n- T K TIEFKUEHLSCHRANK\n- T P TASTERPLATTE\n- T U TUMBLER\n- U K UNTERKANT\n\n- U KD UNTERKANT DECKE\n- UP/AP APPARATE UNTER-,\n\nAUFPUTZ\n\n- U V UNTERVERTEILUNG\n- W A W ASCHAUTOMAT\n\nL. 199\n\nR O H\n\nTUERLICHT\n\n1\n1\n\n0\n0\n\nMITTE TUERLICHT\n\nSTECKDOSE IMMER\nUNTER D E N SCHALTERN\n\nN A\nINDIKATOR B M A\n\nLEGENDE ALLGEMEIN\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nELEKTRO\n2. OBERGESCHOSS (ZI. 22-25)\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_21_31AD12\n\n1281_21_31AD12_5021C\n\nA 29.11.19 SST\n\nB 11.12.19 SST\n\nC 13.12.19 SST\n\nBAUPROJEKT\n\n09.12.19\n\nA ANPASSUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nB VERRINGERUNG UMFANG DER AUSRÜSTUNG\n\nC ANPASSUNG LEITUNGSKANÄLE UND SCHALTSTELLEN LICHT\n\nLEGENDE LEUCHTEN\n\nU P\n\nDOWNLIGHT MIT TRAFO\n\nW ANDDOW NLIGHT\n\nDECKENLEUCHTE\n\nDOW NLIGHT\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nA PA PU P\n\nW ANDLEUCHTE\n\nSCHEINW ERFER\n\nFL (35, 49, 80W)\n\nFL (14, 24W)\n\nFL (28, 54W)\n\nFL (21, 39W)\n\nEFFEKTSPOT\n\nRASTERLEUCHTE (14, 24W )\n\nRASTERLEUCHTE (35, 49, 80W )\n\nRASTERLEUCHTE (21, 39W )\n\nRASTERLEUCHTE (28, 54W )\n\nFL SENKRECHT\n\nLEGENDE NOTBELEUCHTUNG\n\nNOTLEUCHTE\n\nAP FL NOTLEUCHTE\n\nUP FL NOTLEUCHTE\n\nW ANDNOTLEUCHTE\n\nN N\n\nN N\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBEN\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENRECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE RECHTS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE OBENLINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE LINKS\n\nPIKTOGRAMMLEUCHTE UNTEN\n\nHANDNOTLEUCHTEN\n\nA PU P\n\nSCHALTER SCHEMA 0\n\nSCHALUNGSSCHONER\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG VON UNTEN\n\nSONNERIETASTER\n\nM\n\nSCHALTER SCHEMA 6\n\nAPPARATE KRAFT\n\nDIMMER\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n\nSCHLÜSSELSCHALTER\n\nA P\n\nMOTOR\n\nKOMB. TASTER/ STECKD.\n\nKOMB. SCHALTER/ STECKD.\n\nSTECKDOSE RADIO/ TV \n\nA P\n\nTASTER 1- FACH\n\nTÜRSPRECHSTELLE\n\nS\n\nDREHSCHALTER\n\n3\n\nTÜROEFFNER\n\nSCHLAUFDOSE\n\nLAUTSPRECHER\n\nNIVEAUAENDERUNG\n\nBEW EGUNGSMELDER 360º\n\n09:45\n\nTORSPRECHSTELLE\n\nAUDIO BEDIENSTELLE\n\nBEW EGUNGSMELDER 180º\n\nKAMERA\n\n3\n\nSONNERIEGLOCKE\n\nU P\n\nAPPARATE INSTALLATION\n\nSTECKDOSE TEL./ EDV\n\n3\n\nSCHALTER SCHEMA 3\n\nU P\n\nSTECKDOSE T15\n\nV\n\nU P\n\nAPPARATE SCHW ACHSTROM\n\nLEITUNG DURCHGEHEND\n\nU P\n\nAUDIOSTECKDOSE\n\nEINERDOSE GR.1\n\nA P\n\nSTORENTASTER\n\nDECKENDOSE\n\nKONTROLLLEUCHTE\n\nVENTILATOR\n\nA P\n\nLEGENDE APPARATE\n\nIR EMPFÄNGER B&O\n\nSTECKDOSE T12/ 1- FACH\n\nLEITUNG NACH OBEN\n\nW ANDDOSE\n\nAPPARATE LICHT\n\nANLAGESCHALTER\n\nFESTANSCHLUSS\n\nSTECKDOSE T13/ 3- FACH\n3\n\nZULEITUNG 3- TEILIG\n\nANALOGUHR\n\nDIGITALUHR\n\nBODENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLBODEN\n\nLEITUNGSARTEN\n\nAP LEITUNG\n\nUP LEITUNG\n\nDECKENLEITUNG\n\nLEITUNG IN HOHLDECKE\n\nW ANDLEITUNG\n\nTASTERPLATTET P\n\nDIVERSE APPARATE\n\nLAMPENDÜBEL DECKE/ W AND\n\nRAUMTHERMOSTATRT\n\nP 189 PARKANZEIGE\n\nLICHTSIGNAL\n\nFUNKSENDER\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n36Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nHaustechnik -  Elektro 2. Obergeschoss 1:50 (Verkleinert auf 1:100)\n\n\n\n0\n4\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\nB\n\nF\n:2\n\n2\n.9\n\n9\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n0\n2\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\nB\n\nF\n:5\n\n6\n.7\n\n0\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n0\n1\n\nF\nlu\n\nr/A\nu\n\nfe\nn\n\nth\na\n\nlt\nB\n\nF\n:9\n\n1\n.6\n\n7\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n5\n\nm\n\n0\n3\n\nG\nru\n\np\np\n\ne\nn\n\nra\nu\n\nm\nB\n\nF\n:2\n\n8\n.5\n\n7\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n0\n5\n\nS\nc\n\nh\nu\n\nlz\nim\n\nm\ne\n\nr\nB\n\nF\n:5\n\n6\n.1\n\n0\nm\n\n2\n\nR\nH\n\n:\n3\n\n.0\n0\n\nm\n\n3\n4\n\n.2\n9\n\nm\n2\n\n1\n0\n\n.5\n6\n\nm\n2\n\n1\n4\n\n.8\n2\n\nm\n2\n\n3\n4\n\n.4\n3\n\nm\n2\n\nT\nü\n\nr-0\n3\n\n1\n\nT\nü\n\nr-0\n4\n\n1\n\nT\nü\n\nr-0\n1\n\n1\n\nTür-214 Tür-214Tür-214 Tür-214\n\nE\nin\n\nfü\ng\n\ne\np\n\nu\nn\n\nkt\n\nZ e h n d e r  Ch a r le s to n  4 4 2  3 8 6 4  6 2Z e h n d e r  Ch a r le s to n  4 4 2  3 1 2 8  6 2\n\n \n \n\n \n \n\nG\nE\n\nN\nA\n\nU\nE\n\nM\nA\n\nS\nS\n\nE\nS\n\nIN\nD\n\nA\nB\n\nB\nA\n\nU\nZ\n\nU\nN\n\nE\nH\n\nM\nE\n\nN\n.\n\nM\nA\n\nS\nS\n\nD\nIF\n\nF\nE\n\nR\nE\n\nN\nZ\n\nE\nN\n\nS\nIN\n\nD\nD\n\nE\nR\n\nB\nA\n\nU\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nZ\n\nU\nM\n\nE\nL\n\nD\nE\n\nN\n.\n\nW\nE\n\nR\nD\n\nE\nN\n\nÄ\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n(M\nA\n\nT\nE\n\nR\nIA\n\nL\n,\n\nL\nE\n\nIT\nU\n\nN\nG\n\nS\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nU\n\nN\nG\n\n,\nE\n\nT\nC\n\n.)\nO\n\nH\nN\n\nE\nS\n\nC\nH\n\nR\nIF\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nZ\n\nU\nS\n\nT\nIM\n\nM\nU\n\nN\nG\n\nD\nE\n\nS\nP\n\nR\nO\n\nJ\nE\n\nK\nT\n\nV\nE\n\nR\nF\n\nA\nS\n\nS\nE\n\nR\nS\n\nV\nO\n\nR\nG\n\nE\nN\n\nO\nM\n\nM\nE\n\nN\n,\n\nS\nO\n\nH\nA\n\nF\nT\n\nE\nT\n\nD\nE\n\nR\nA\n\nU\nS\n\nF\nÜ\n\nH\nR\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nU\nN\n\nT\nE\n\nR\nN\n\nE\nH\n\nM\nE\n\nR\nA\n\nL\nL\n\nE\nIN\n\nF\nÜ\n\nR\nS\n\nÄ\nM\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nD\n\nA\nR\n\nA\nU\n\nS\nR\n\nE\nS\n\nU\nL\n\nT\nIE\n\nR\nE\n\nN\nD\n\nE\nN\n\nK\nO\n\nN\nS\n\nE\nQ\n\nU\nE\n\nN\nZ\n\nE\nN\n\n(Z\n.B\n\nM\nE\n\nH\nR\n\nK\nO\n\nS\nT\n\nE\nN\n\nA\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nR\nB\n\nE\nT\n\nE\nIL\n\nIG\nT\n\nE\nR\n\nF\nIR\n\nM\nE\n\nN\n).\n\nW\nW\n\nW\n.M\n\nT\nP\n\nE\n.C\n\nH\nF\n\nA\nX\n\n 0\n4\n\n4\n 9\n\n0\n5\n\n 8\n9\n\n 0\n1\n\nIN\nF\n\nO\n@\n\nM\nT\n\nP\nE\n\n.C\nH\n\nM\nT\n\nP\n E\n\nN\nG\n\nIN\nE\n\nE\nR\n\nIN\nG\n\n A\nG\n\nT\nE\n\nL\n 0\n\n4\n4\n\n 9\n0\n\n5\n 8\n\n9\n 0\n\n0\n  \n\n8\n6\n\n1\n0\n\n U\nS\n\nT\nE\n\nR\nS\n\nT\nR\n\nIC\nK\n\nS\nT\n\nR\nA\n\nS\nS\n\nE\n 1\n\nH\nL\n\nK\nS\n\nE\n - IN\n\nG\nE\n\nN\nIE\n\nU\nR\n\nE\n\n G\nE\n\nZ\n.\n\n D\nA\n\nT\n.\n\n M\nS\n\nT\n.\n\n G\nR\n\n.\n\nF\nIL\n\nE\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nN\nR\n\n.\nB\n\nA\nU\n\nS\nE\n\nIT\nS\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nN\nR\n\n.\nM\n\nT\nP\n\nE\n\nD\nA\n\nT\nU\n\nM\nN\n\nA\nM\n\nE\nIN\n\nD\n.\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nS\nT\n\nA\nT\n\nU\nS\n\n:\n\nP\nL\n\nA\nN\n\nS\nT\n\nA\nN\n\nD\n A\n\nR\nC\n\nH\nIT\n\nE\nK\n\nT\n:\n\nÄ\nN\n\nD\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nS\nL\n\nE\nG\n\nE\nN\n\nD\nE\n\nR\nE\n\nV\nIS\n\nIO\nN\n\nIN\nD\n\n.\n\nO\nS\n\nS\nH\n\n K\nR\n\nÄ\nM\n\nE\nR\n\nA\nC\n\nK\nE\n\nR\n U\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nS\nE\n\nK\nU\n\nN\nD\n\nA\nR\n\nS\nT\n\nU\nF\n\nE\n U\n\nS\nT\n\nE\nR\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nP\nL\n\nA\nN\n\n \nH\n\nE\nIZ\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nR\nD\n\nG\nE\n\nS\nC\n\nH\nO\n\nS\nS\n\nS\nS\n\nT\n\n1\n1\n\n.1\n1\n\n.1\n9\n\n1\n:5\n\n0\n\n8\n4\n\nx\n6\n\n0\n\n1\n2\n\n8\n1\n\n_\n3\n\n1\n_\n\n3\n1\n\nA\nD\n\n1\n0\n\n1\n2\n\n8\n1\n\n_\n3\n\n1\n_\n\n3\n1\n\nA\nD\n\n1\n0\n\n_\n5\n\n0\n2\n\n1\nB\n\nA\nU\n\nP\nR\n\nO\nJE\n\nK\nT\n\n0\n4\n\n.1\n1\n\n.1\n9S\n\nV\nL\n\nS\nO\n\nL\nE\n\nV\nO\n\nR\nL\n\nA\nU\n\nF\n(W\n\nP\n)\n\nK\nR\n\nL\nK\n\nÄ\nL\n\nT\nE\n\nR\nÜ\n\nC\nK\n\nL\nA\n\nU\nF\n\nH\nV\n\nL\nH\n\nE\nIZ\n\nU\nN\n\nG\nV\n\nO\nR\n\nL\nA\n\nU\nF\n\nK\nV\n\nL\nK\n\nÄ\nL\n\nT\nE\n\nV\nO\n\nR\nL\n\nA\nU\n\nF\n\nH\nR\n\nL\nH\n\nE\nIZ\n\nU\nN\n\nG\nR\n\nÜ\nC\n\nK\nL\n\nA\nU\n\nF\nS\n\nR\nL\n\nS\nO\n\nL\nE\n\nR\nÜ\n\nC\nK\n\nL\nA\n\nU\nF\n\n(W\nP\n\n)\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\nH\n\nE\nIZ\n\nU\nN\n\nG\n/\n\nK\nÄ\n\nL\nT\n\nE\n\n-\nH\n\nE\nIZ\n\nU\nN\n\nG\nS\n\nA\nP\n\nP\nA\n\nR\nA\n\nT\nE\n\nM\nA\n\nT\nE\n\nR\nIA\n\nL\nIS\n\nIE\nR\n\nU\nN\n\nG\n\nV\nE\n\nR\nT\n\nE\nIL\n\nN\nE\n\nT\nZ\n\nH\nE\n\nIZ\nU\n\nN\nG\n\nC\nR\n\n-N\nI-S\n\nT\nA\n\nH\nL\n\nR\nO\n\nH\nR\n\nE\n(1\n\n.4\n3\n\n0\n1\n\n)\nV\n\nE\nR\n\nT\nE\n\nIL\nN\n\nE\nT\n\nZ\nK\n\nÄ\nL\n\nT\nE\n\nC\nR\n\n-N\nI-S\n\nT\nA\n\nH\nL\n\nR\nO\n\nH\nR\n\nE\n(1\n\n.4\n3\n\n0\n1\n\n)\n\nA\nU\n\nS\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\nT\nL\n\nE\nE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nU\nN\n\nD\nE\n\nN\nT\n\nL\nÜ\n\nF\nT\n\nU\nN\n\nG\nS\n\nIN\nD\n\nD\nU\n\nR\nC\n\nH\nD\n\nE\nN\n\nIN\nS\n\nT\nA\n\nL\nL\n\nA\nT\n\nE\nU\n\nR\nN\n\nA\nC\n\nH\nD\n\nE\nN\n\nB\nA\n\nU\nL\n\nIC\nH\n\nE\nN\n\nG\nE\n\nG\nE\n\nB\nE\n\nN\nH\n\nE\nIT\n\nE\nN\n\nS\nE\n\nL\nB\n\nS\nT\n\nZ\nU\n\nP\nL\n\nA\nT\n\nZ\nIE\n\nR\nE\n\nN\n.1\n\n9\n m\n\nm\n2\n\n5\n m\n\nm\n\n8\n0\n\n m\nm\n\n2\n"\n\n1\n9\n\n m\nm\n\n3\n0\n\n m\nm\n\nR\nO\n\nH\nR\n\nN\nE\n\nN\nN\n\nW\nE\n\nIT\nE\n\n D\nN\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n1\n0\n\n0\n m\n\nm\n\n½\n"\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n2\n5\n\n m\nm\n\n8\n0\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n3\n0\n\n m\nm\n\n1\n2\n\n5\n\n1\n9\n\n m\nm\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nU\nN\n\nG\n H\n\nE\nIZ\n\nU\nN\n\nG\n \n\nH\nV\n\nL\n / H\n\nR\nL\n\n (M\nIN\n\nE\nR\n\nA\nL\n\nW\nO\n\nL\nL\n\nE\n)\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nU\nN\n\nG\n K\n\nÄ\nL\n\nT\nE\n\nK\nV\n\nL\n / K\n\nR\nL\n\n (A\nR\n\nM\nA\n\nF\nL\n\nE\nX\n\n A\nF\n\n)\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nU\nN\n\nG\n S\n\nA\nN\n\nIT\nÄ\n\nR\n \n\nW\nW\n\nV\n / W\n\nW\nR\n\n (M\nIN\n\nE\nR\n\nA\nL\n\nW\nO\n\nL\nL\n\nE\n)\n\nW\nK\n\nN\n / W\n\nK\nR\n\n (P\nIR\n\n-S\nC\n\nH\nA\n\nL\nE\n\n)\n\n6\n0\n\n m\nm\n\nL\nE\n\nG\nE\n\nN\nD\n\nE\n D\n\nÄ\nM\n\nM\nS\n\nT\nÄ\n\nR\nK\n\nE\nN\n\n2\n0\n\n1\n9\n\n m\nm\n\n1\n"\n\n2\n½\n\n"\n\nE\nN\n\nT\nS\n\nO\nR\n\nG\nU\n\nN\nG\n\nS\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nN\n\n1\n0\n\n0\n m\n\nm\n\n5\n"\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n6\n5\n\n3\n0\n\n m\nm\n\n2\n5\n\n5\n0\n\n m\nm\n\n6\n"\n\n5\n0\n\n m\nm\n\n1\n0\n\n0\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n5\n0\n\n2\n5\n\n m\nm\n\n3\n"\n\n1\n0\n\n0\n m\n\nm\n\n4\n"\n\n5\n0\n\n m\nm\n\n1\n½\n\n"\n\n1\n9\n\n m\nm\n\n1\n9\n\n m\nm\n\n¾\n"\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n3\n0\n\n m\nm\n\n1\n¼\n\n"\n1\n\n5\n0\n\n4\n0\n\nV\nE\n\nR\nS\n\nO\nR\n\nG\nU\n\nN\nG\n\nS\nL\n\nE\nIT\n\nU\nN\n\nG\nE\n\nN\n\n1\n9\n\n m\nm\n\n3\n2\n\n1\n5\n\n1\n9\n\n m\nm\n\nH\nIN\n\nW\nE\n\nIS\nE\n\n-\nB\n\nE\nI\n\nE\nIN\n\nE\nR\n\nU\nM\n\nL\nE\n\nN\nK\n\nU\nN\n\nG\n/\n\nE\nT\n\nA\nG\n\nIE\nR\n\nU\nN\n\nG\nIS\n\nT\n2\n\nM\nV\n\nO\nR\n\nU\nN\n\nD\nN\n\nA\nC\n\nH\nD\n\nE\nR\n\nA\nU\n\nF\nP\n\nR\nA\n\nL\nL\n\nZ\nO\n\nN\nE\n\nD\nA\n\nS\nR\n\nO\nH\n\nR\nF\n\nA\nC\n\nH\nG\n\nE\nR\n\nE\nC\n\nH\nT\n\nM\nIT\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nL\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nM\nA\n\nT\nT\n\nE\nN\n\nZ\nU\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nE\nN\n\n.\n-\n\nE\nS\n\nS\nIN\n\nD\nS\n\nIL\nE\n\nN\nT\n\nR\nO\n\nH\nR\n\nS\nC\n\nH\nE\n\nL\nL\n\nE\nN\n\nZ\nU\n\nM\nO\n\nN\nT\n\nIE\nR\n\nE\nN\n\nU\nN\n\nD\nD\n\nIE\nS\n\nE\nS\n\nIN\nD\n\nZ\nW\n\nIN\nG\n\nE\nN\n\nD\nÜ\n\nB\nE\n\nR\nD\n\nE\nR\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nU\nN\n\nG\nA\n\nN\nZ\n\nU\nB\n\nR\nIN\n\nG\nE\n\nN\n.\n\n-\nS\n\nÄ\nM\n\nT\nL\n\nIC\nH\n\nE\nV\n\nO\nR\n\nW\nA\n\nN\nD\n\nE\nL\n\nE\nM\n\nE\nN\n\nT\nE\n\nS\nIN\n\nD\nZ\n\nU\nR\n\nO\nP\n\nT\nIM\n\nIE\nR\n\nU\nN\n\nG\nD\n\nE\nS\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nL\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nF\nA\n\nC\nH\n\nG\nE\n\nR\nE\n\nC\nH\n\nT\nA\n\nU\nS\n\nZ\nU\n\nF\nL\n\nO\nC\n\nK\nE\n\nN\n.\n\nM\nIT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nF\nO\n\nL\nIE\n\nS\nT\n\nÄ\nR\n\nK\nE\n\nM\nIN\n\n.\n1\n\n3\nM\n\nM\n\nIN\nK\n\nL\n.\n\nD\nU\n\nR\nC\n\nH\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\nM\nIN\n\n.\n4\n\nM\nM\n\nM\nIN\n\n.\n4\n\nM\nM\n\nW\nA\n\nS\nE\n\nIN\nL\n\nA\nG\n\nE\nP\n\nE\n-S\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nL\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nM\nA\n\nT\nT\n\nE\n\nM\nIN\n\n.\n1\n\n3\nM\n\nM\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nL\nL\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nM\nA\n\nT\nT\n\nE\n\nIN\nK\n\nL\n.\n\nD\nU\n\nR\nC\n\nH\nF\n\nÜ\nH\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\n...\nE\n\nT\nA\n\nG\nIE\n\nR\nU\n\nN\nG\n\nE\nN\n\nM\nA\n\nT\nE\n\nR\nIA\n\nL\n\nW\nA\n\nS\nF\n\nA\nL\n\nL\nS\n\nT\nR\n\nA\nN\n\nG\nP\n\nE\n-S\n\nM\nIT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nF\nO\n\nL\nIE\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nA\nU\n\nC\nH\n\nW\nA\n\nR\nE\n\nIN\nL\n\nA\nG\n\nE\nP\n\nE\n-S\n\nG\nE\n\nG\nE\n\nB\nE\n\nN\nH\n\nE\nIT\n\nM\nIT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nT\nZ\n\nF\nO\n\nL\nIE\n\nD\nÄ\n\nM\nM\n\nS\nC\n\nH\nL\n\nA\nU\n\nC\nH\n\nM\nIN\n\n.\n1\n\n7\nM\n\nM\n\nB\nE\n\nS\nO\n\nN\nD\n\nE\nR\n\nE\nS\n\nS\nY\n\nN\nT\n\nH\nE\n\nT\nIS\n\nC\nH\n\nE\nR\n\nK\nA\n\nU\nT\n\nS\nC\n\nH\nU\n\nK\n\nW\nA\n\nR\nF\n\nA\nL\n\nL\nS\n\nT\nR\n\nA\nN\n\nG\nP\n\nE\n-S\n\n8\n0\n\n m\nm\n\n6\n0\n\n m\nm\n\n8\n0\n\n m\nm\n\n1\n0\n\n0\n m\n\nm\n6\n\n0\n m\n\nm\n1\n\n0\n0\n\n m\nm\n\n5\n0\n\n m\nm\n\n5\n0\n\n m\nm\n\n4\n0\n\n m\nm\n\n1\n0\n\n0\n m\n\nm\n5\n\n0\n m\n\nm\n8\n\n0\n m\n\nm\n6\n\n0\n m\n\nm\n\n22\n\nSchulzimmer\nBF: 56.70 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n23\n\nGruppenraum\nBF: 29.61 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n21\n\nFlur/Aufenthalt\nBF: 63.38 m2\n\nRH: 3.05 m\n\n25\n\nSchulzimmer\nBF: 56.10 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n24\n\nGruppenraum\nBF: 25.67 m2\n\nRH: 3.02 m\n\n14.82 m2\n\n10.60 m2\n\n34.43 m2\n\n34.29 m2\n\nTür-241\n\nTür-231\n\nTür-211\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nAkustikfläche Decke: 45%\n\nAkustikfläche Decke: 50%\n\nAkustikfläche Decke: 60%\n\nLuke Aufgang Estrich\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nT\nü\n\nr-\n2\n\n1\n4\n\nEinfügepunkt\n\nZ\ne\n\nh\nn\n\nd\ne\n\nr \nC\n\nh\na\n\nrl\ne\n\nst\no\n\nn\n 4\n\n4\n2\n\n 3\n8\n\n6\n4\n\n 6\n2\n\nZ\ne\n\nh\nn\n\nd\ne\n\nr \nC\n\nh\na\n\nrl\ne\n\nst\no\n\nn\n 4\n\n4\n2\n\n 3\n1\n\n2\n8\n\n 6\n2\n\n    \n\nGENAUE MASSE SIND A B BAU ZU NEHMEN. MASSDIFFERENZEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.\nW ERDEN ÄNDERUNGEN (MATERIAL, LEITUNGSFÜHRUNG, ETC.) OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES PROJEKTVERFASSERS\nVORGENOMMEN, S O HAFTET DER AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER ALLEIN FÜR SÄMTLICHE DARAUS RESULTIERENDEN\nKONSEQUENZEN (Z.B MEHRKOSTEN ANDERER BETEILIGTER FIRMEN).\n\nWWW.MTPE.CH\nFAX 044 905 89 01\n\nINFO@MTPE.CH\n\nMTP ENGINEERING AG\n\nTEL 044 905 89 00  \n8610 USTER\nSTRICKSTRASSE 1\nHLKSE - INGENIEURE\n\n GEZ.\n\n DAT.\n\n MST.\n\n GR.\n\nFILE\n\nPLAN NR. BAUSEITS\n\nPLAN NR. MTPE\n\nDATUM NAMEIND.\n\nPLANSTATUS:\n\nPLANSTAND ARCHITEKT:\n\nÄNDERUNGSLEGENDE\n\nREVISIONIND.\n\nOSSH KRÄMERACKER USTER\nSEKUNDARSTUFE USTER\n\nAPPARATEPLAN \nHEIZUNG\n2. OBERGESCHOSS\n\nSST\n\n11.11.19\n\n1:50\n\n84x60\n\n1281_31_31AD12\n\n1281_31_31AD12_5021BAUPROJEKT\n\n04.11.19\n\nSVL SOLE VORLAUF (WP)\n\nKRL KÄLTE RÜCKLAUF\n\nHVL HEIZUNG VORLAUF\n\nKVL KÄLTE VORLAUF\n\nHRL HEIZUNG RÜCKLAUF SRL SOLE RÜCKLAUF (WP)\n\nLEGENDE HEIZUNG / KÄLTE\n\n- HEIZUNGSAPPARATE\n\nMATERIALISIERUNG\n\nVERTEILNETZ HEIZUNG CR-NI-STAHL ROHRE (1.4301)\nVERTEILNETZ KÄLTE CR-NI-STAHL ROHRE (1.4301)\n\nAUSFÜHRUNG\n\nENTLEERUNG UND ENTLÜFTUNG SIND DURCH DEN INSTALLATEUR NACH DEN BAULICHEN\nGEGEBENHEITEN SELBST ZU PLATZIEREN.\n\n19 mm 25 mm\n\n80 mm\n\n2"\n\n19 mm\n\n30 mm\n\nROHRNENNW EITE DN\n\n40 mm\n\n100 mm\n\n½"\n\n40 mm\n\n25 mm\n\n80\n\n40 mm30 mm\n\n125\n\n19 mm\n\nDÄMMUNG HEIZUNG \nHVL / HRL (MINERALW OLLE)\n\nDÄMMUNG KÄLTE\nKVL / KRL (ARMAFLEX AF)\n\nDÄMMUNG SANITÄR \nWWV / WWR (MINERALW OLLE)\n\nWKN / WKR (PIR-SCHALE)\n\n60 mm\n\nLEGENDE DÄMMSTÄRKEN\n\n20\n\n19 mm\n\n1" 2½"\n\nENTSORGUNGSLEITUNGEN\n\n100 mm\n\n5"\n\n40 mm\n\n65\n\n30 mm\n\n25\n\n50 mm\n\n6"\n\n50 mm\n\n100\n\n40 mm\n\n40 mm\n\n50\n\n25 mm\n\n3"\n\n100 mm\n\n4"\n\n50 mm\n\n1½"\n\n19 mm19 mm\n\n¾"\n\n40 mm40 mm30 mm\n\n1¼"\n15040\n\nVERSORGUNGSLEITUNGEN\n\n19 mm\n\n3215\n\n19 mm\n\nHINW EISE\n\n- BEI EINER UMLENKUNG / ETAGIERUNG IST 2 M VOR UND NACH DER AUFPRALLZONE DAS ROHR FACHGERECHT MIT\nSCHALLSCHUTZMATTEN ZU DÄMMEN.\n\n- E S SIND SILENT ROHRSCHELLEN ZU MONTIEREN UND DIESE SIND ZW INGEND ÜBER DER DÄMMUNG ANZUBRINGEN.\n- SÄMTLICHE VORW ANDELEMENTE SIND ZUR OPTIMIERUNG DES SCHALLSCHUTZ FACHGERECHT AUSZUFLOCKEN.\n\nMIT SCHUTZFOLIE\n\nSTÄRKE\n\nMIN. 13MM\n\nINKL. DURCHFÜHRUNGEN\n\nMIN. 4MM\n\nMIN. 4MM\n\nW AS EINLAGE PE-S\n\nSCHALLSCHUTZMATTE\n\nMIN. 13MM\n\nSCHALLSCHUTZMATTE\n\nINKL. DURCHFÜHRUNGEN\n\n... ETAGIERUNGEN\n\nMATERIAL\n\nW AS FALLSTRANG PE-S\n\nMIT SCHUTZFOLIEDÄMMSCHLAUCH\n\nW AR EINLAGE PE-S\n\nGEGEBENHEIT\n\nMIT SCHUTZFOLIE\n\nDÄMMSCHLAUCH\n\nMIN. 17MM\n\nBESONDERES\n\nSYNTHETISCHER KAUTSCHUK\n\nW AR FALLSTRANG PE-S\n\n80 mm60 mm\n\n80 mm 100 mm60 mm 100 mm50 mm 50 mm40 mm 100 mm50 mm 80 mm60 mm\n\n10.50.1\n\n10.50.1\n\n1 20 0.5\n\n1 2 50\n\n50 2 10\n\n1:20\n\n1:25\n\n1:50\n\n1:100\n\n1:200\n\nM A S S L E I S T E N\n\n37Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nHaustechnik -  Heizung  EG und 2. OG 1:50 (verkleinert auf 1:100)\n\n\n\n38Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBaubeschrieb\n\n2\n\nein \nneon�|�deiss \n\nprojekt\n\nneon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\n2 Gebäude\n\n21 Rohbau 1\n\n211 Baumeisterarbeiten\n• Abbruch Wände (Durchbrüche für Türen und Spinde)\n• Baustelleneinrichtung\n• Spriessung\n• Erstellen der Trägerauflager inkl Abbruch und Mörtelglattstrich\n• Liefern und Versetzen von Stahlträgern\n\n22 Rohbau 2\n\n225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen\n• Leitungsdurchbrüche schliessen\n\n23 Elektroanlagen\n\n231 Zentrale Starkstromanlagen\n• Anpassungen der bestehenden Unterverteilungen\n\n232 Starkstrominstallation\n\nErdungen\n• Erdung / Potentialausgleich gemäss den gültign Vorschriften (NIN) \n\nInstallationssysteme\n• Der Gitterkanal an der Decke wird durch einen Installationskanal oder Installationsrohre ersetzt.  \n\nDer bestehende Brüstungskanal wird erhalten. Für die Gruppenräume müssen die \nVerbindungskanäle zwischen Brüstung und Korridor ergänzt werden.\n\nLichtinstallationen und Leuchtenmontagen\n• Die Verkabelung der Beleuchtung erfolgt Aufputz über Deckenauslässe. \n\nKraft- und Wärmeinstallationen\n• In den bestehenden Brüstungskanal sollen im Bereich des Lehrerpultes je zwei 3fach \n\nSteckdosen oder eine 6fach Steckdose integriert werden\n\n233 Leuchten und Lampen\n• Im Bereich des Korridors (auf allen Geschossen), der Eingangshalle sowie in den Schulzimmer \n\nbzw neuen Gruppenräumen des Erdgeschosses und 2. Obergeschosses werden die Leuchten \nkomplett durch LED Leuchten ersetzt.\nDie Leuchten im Korridor sind über Bewegungsmelder gesteuert. Die Notlichtanlage bleibt \nbestehen.\nSchulzimmer und Gruppenraum: Ein/Aus-Bedienung der einzelnen Schaltgruppen an \nSchaltstellen bei Raumzugang und Verbindungstür. \nSchaltgruppen Klassenzimmer: Raumbeleuchtung Korridorseite/Raumbeleuchtung \nFensterseite/Wandtafelbeleuchtung\nSchaltgruppen Gruppenraum: Raumbeleuchtung Korridorseite/Raumbeleuchtung Fensterseite\n\n• Lieferung sämtlicher Leuchten und Lampen. \n• Beleuchtungskonzept gemäss Plänen Architekt/Elektroplaner.\n\n1\n\nUmbau Schulhaus Krämeracker, Uster\nBaubeschrieb nach BKP\n19.02.20\n\n1 Vorbereitungsarbeiten\n\n10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen\n\n101 Vermessung\n• Gebäudeaufnahmen Bestand, neon I deiss architekten\n• Gebäudecheck\n\n112 Abbrüche\n• Abbruch Vedunklungsvorhang, innenliegend\n• Abbruch Plättli im mittleren Schulzimmer im EG und 2. OG\n• Abbruch Bodenbeläge \n• Abbruch Einbaumöbel (Einbauschränke, Regale, Sitzbänke Korridor)\n• Abbruch Fenstersims / Arbeitstisch\n\n113 Demontagen\n• Demontage Beleuchtungskörper\n• Demontage Lichtband Korridor\n• Demontage Wandtafel im mittleren Schulzimmer im EG und 2. OG\n• Demontage Waschbecken im mittleren Schulzimmer im EG und 2. OG\n• Demontage Heizung im mittleren Schulzimmer im EG und 2.  OG\n• Abhängen aller Energien ( Wasser/Strom/Telefon/Heizung)\n\n119 Schadstoffsanierung\n• noch offen\n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung\n\n136 Kosten für Energie, Wasser und dgl.\n\n139 Gemeinsame Baustelleineinrichtung\n• Installationen, Gerüste, Schuttrohre, Abdeckarbeiten, etc.\n\nein \nneon�|�deiss \n\nprojekt\n\nneon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\n\n\n39Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBaubeschrieb\n\n4\n\nein \nneon�|�deiss \n\nprojekt\n\nneon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nSitzbank\n• Massivholz gestrichen, Befestigung an Wand mit Konsole\n\nRegal\n• In den ersten Klassenzimmern in bestehende Nische eingebaut, Befestigung unsichtbar, \n\ngestrichen\n\nGarderobe\n• Neue Garderobenhaken gangseitig für 3 Klassen (75 Haken) \n\n28 Ausbau 2\n\n281 Bodenbeläge\n\nUnterlagsböden\n• Bestehende Unterlagsböden flicken, teilweise ergänzen\n\nFugenlose Bodenbeläge\n• Neue Linoleumböden in allen Unterrichtsräumen\n\nBodenbeläge Plattenarbeiten\n• Klinkerplatten im Bereich der neuen Spinde flicken, ergänzen\n\n282 Wandbeläge\n\nWandbeläge Plattenarbeiten\n• Keramikplatten im Bereich der Waschtische in den Schulzimmern flicken\n\n285 Innere Oberflächenbehandlungen\n• Sämtliche inneren Oberflächen inkl. Vorarbeiten / Vorbehandlungen\n• Für Wände, Decken, Innentüren inkl. Stahlzarge, Fenster\n\n287 Baureinigung\n• Grob- und Schlussreinigung aller Anlageteile nach Abschluss der Bauarbeiten, allfällige \n\nZwischenreingungen \n\n5 Baunebenkosten und Übergangskonten\n\n51 Bewilligungen, Gebühren\n\n511 Bewilligungen\n• Gebühren Baubewilligungsverfahren\n\n52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen\n\n521 Muster, Materialprüfungen\n• Bemusterungen auf der Baustelle\n\n523 Fotos\n• Fotodokumentation des fertigen Umbaus\n\n3\n\nein \nneon�|�deiss \n\nprojekt\n\nneon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\n235/36  Schwachstromapparate / Schwachstrominstallationen\n• Schwachstromapparate wie Gonganlage etc werden erhalten.\n\nDer Notfalltaster, HDMI etc muss im ersten Klassenzimmer zur neuen Position des Lehrerpults \nversetzt werden.\n\n• Die bestehenden Netzwerkanschlüsse werden erhalten. Im Bereich der Trennwand werden je \nGruppenraum 8 UKV Anschlüsse für das Reseten der Tablets eingeplant.\nIm Bereich des Lehrerpults werden ein neuer A/V Stecker und hinter der Wandtafel ein HDMI \nStecker eingeplant\n\n24 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen\n\n243 Wärmeverteilung\n• Der Heizkörper im EG und 2.OG im Bereich der zukünftigen Gruppenräume werden ersetzt \n\ndurch zwei neue Heizkörper. Bestehende Leitungen werden angepasst.\n\n25 Sanitäranlagen\n\n251 Allgemeine Sanitärapparate\n• Im EG wird im mittleren Schulzimmer (zukünftig Gruppenraum) im EG und 2.OG der \n\nWaschtisch demontiert und entsorgt sowie die Leitungen verschlossen \n\n27 Ausbau 1\n\n271 Gipserarbeiten\n\nVerputzarbeiten Mauerwerk (neu + bestehend)\n• Flick- und Ergänzungsarbeiten bei den räumlichen Anpassungen und neuen Öffnungen\n• Decken: Flickarbeiten\n\nTrockenbauarbeiten\n• Rückwände der Schrankwand in den Gruppenräumen\n• Rückwände der Spinde zwischen Korridor und Unterrichtsräumen\n\n273 Schreinerarbeiten\n\nInnentüren aus Holz \n• Bestehende Stahlzargentüren, EI30, neues Türblatt mit Verglasung, gestrichen\n• Schiebetüre zwischen Gruppenraum und Schulzimmer, Vorsatzschale auf bestehende Wand \n\nmit Tasche für Schiebetüre, Türflügel nicht gekoppelt, Türblatt gestrichen\n\nSchranktrennwand\n• Trennwand zwischen Gruppenräumen, raumhoch, beidseitig vierteiliger Schrank und teilweise \n\nmagnetische Oberfläche.\nDer Anschluss der Trennwand an die Wand bzw. an die Fassade geschieht über eine \nVerglasung. Fensterseitig mit einem Schwert an die Fenster angeschlossen. Vor der \nVerglasung befinden sich acht Tablare pro Gruppenraum, welche als Ladestation für die \nTablets dienen. Angestrebter Schallschutzwert der Trennwand: 45 dbi.\n\nSpinde\n• Spinde werden gangseits da eingebaut, wo bis anhin eine Ausstülpung bestand.  Oberfläche \n\nmuss RF 1 erfüllen, noch zu definieren.  Mit Hangschlossösen versehen, damit mit \nVorhängeschlössern abgeschlossen werden kann.\n\n\n\n40Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel+ 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nBaubeschrieb\n\n5\n\nein \nneon�|�deiss \n\nprojekt\n\nneon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\n524 Vervielfältigungen, Plankopien\n• Kopien, Reproduktionen, die notwendig sind, um die Bauarbeiten auszuführen und an die \n\neinzelnen Unternehmer und Gewerke abgegeben werden.\n\n525 Dokumentation\n• Kopien, Reproduktionen für die Schlussdokumentation des Bauwerks.\n\n53 Versicherungen\n\n531 Bauzeitversicherung\n\n532 Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung\n\n55 Bauherrenleistungen\n\n551 interne Leistungen\n• Honorare Bauherr\n• Sitzungsgelder\n\n59 Übergangskonten für Honorare\n\n591 Architekt\n\n592 Bauingenieur\n\n593 Elektroingenieur\n\n596 Spezialisten (Bauphysiker)\n\n6 Reserve\n\n69 Reserve für Unvorhergesehenes\n\n8 Mehrwertsteuer\n\n9 Ausstattung\n\n90 Möbel\n\n907 Einrichtungen für Schulräumlichkeiten\n• pro Klassenzimmer ein neuer Lehrerschrank\n• 120 neue Tische und 120 neue Stühle gemäss Offerte Embru \n\n932 Elektrische Apparate / IT-Ausstattung\n• bestehende interaktive Wandtafeln werden in den ersten Zimmern umgehängt\n\n941 Signaletik\n• Beschriftung der Schulzimmer analog zu Bestand\n\n\n\n41Bauprojekt Krämeracker, Uster | Februar 2020 neon | deiss gmbh \ndipl. architekten eth bsa sia\n\nam wasser 55\n8049 zürich\n\ntel + 41 (0)44 556 62 62\nmail@neondeiss.ch \n\nTerminplan\n\nTerminplan Umbau Sekundarschule Krämeracker Uster\n\nErstellt: 09.01.2020, rev. 19.02.2020 / neon|deiss / jz Meilenstein BK\n\nTerminübersicht\n\n01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52\n\nSchulferien\n\nNr. Phase Bemerkungen\n\n31 Vorprojekt abgeschl Feb 2020\n\n32 Bauprojekt abgeschl Feb 2020\nBaueingabe Bewilligung\n\n33 Baueingabe\n\n41 prov. Ausführungsplanung\n\n44 Ausführungsplanung\nBaubeginn Fertigstellung Übergabe\n\n52 Ausführung\nReserve\n\nNovember Dezember\n\n16\n\nMai\n\n2021\nJanuar Februar März Juni Juli OktoberAugustApril September\n\nBaueingabe Bewilligung\n\nBaubeginn FertigstellungFertigstellung\n\nReserve\n\nFertigstellung Übergabe\n\nReserve\n\n\n\n\n