Variantenvergleich Wärmeerzeugung

parent_type: affair

text: \n \n\n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx \n\nEnnetbaden, 23.05.2022, V2 \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung  \nPhase 2 Studie; GKS +/- 25% \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf  \n\nBauherr: \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22, \n8600 Dübendorf \n \n\nArchitekt / Bauherrenvertretung: \nIMWIL Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22, \n8600 Dübendorf                                           \n \n \n \n\n \n  \n\n \n\n  \n\n  \n\nLFS-Team:  \n\nAuftragsleiter: Andreas Weber \n\nProjektleitung: Andreas Weber \n\nHeizung: Hans-Jürgen Pietsch  \n  \n\nWir planen\nHaus- \n\ntechnik \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 2 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nINHALT  \n\nA GRUNDLAGE ................................................................................................ 3 \n\nA1 Aufgabenstellung ........................................................................................... 3 \n\nA2 Kurzbeschrieb ................................................................................................ 4 \n\nA2 Energiedaten und Energiepreise .................................................................. 7 \n\nA3 Kostenangaben / Wirtschaftlichkeitsberechnung ......................................... 8 \n\nB  VARIANTENVERGLEICH WÄRMEERZEUGUNG ..................................... 9 \n\nB1 Brennwert-Gaskesselanlage mit Erdgas und 15 % Biogasanteil ................ 9 \n\nB2 Brennwert-Gaskesselanlage mit Biogas 100 % ......................................... 10 \n\nB3 Holz-Pelletsfeuerungsanlage ...................................................................... 11 \n\nB4 Gasheizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe (Bivalent-Betrieb)................. 13 \n\nB5 Holzschnitzelfeuerung mit Gasheizung (Bivalent-Spitzen-Betrieb) ........... 14 \n\nC  BEURTEILUNG / EMPFEHLUNG .............................................................. 17 \n\nC1 Kurzbeurteilung ........................................................................................... 17 \n\nC2 Kurzempfehlung .......................................................................................... 17 \n\nC3 Weitere Sanierungsarbeiten Heizung/Sanitär ............................................ 17 \n\nD Anhang......................................................................................................... 18 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n VERSIONEN \n\n Datum Beschrieb Phase \n\nV1 31.01.2022 1.Version, Grundversion  Phase 2 Studie \n\nV2 23.05.2022 2.Version; Zusatzvariante Bivalentanlage Holzschnitzel/Gas Phase 2 Studie \n\n    \n\n    \n\n \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 3 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nA GRUNDLAGE \n\nA1 Aufgabenstellung \nIn der Liegenschaft IMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, \n8600 Dübendorf soll die bestehende Wärmeerzeugeranlage durch eine \nNeuanlage ersetzt werden. \nDie bestehende Wärmeerzeugeranlage ist im Untergeschoss des Gebäudes \nAlterssiedlung Haus E untergebracht und versorgt die Gebäude Alterssiedlung \nHaus E; Pflegeheim Haus B und Wohnheim Haus C mit Heizwärme. \nEbenfalls versorgt die Heizzentrale die Brauchwarmwasserversorgunganlagen \nfür das Gebäude Alterssiedlung Haus E und Pflegeheim Haus B mit \nHeizwärme. \nAls Aufstellungsort der neuen Wärmeerzeugeranlage bietet sich der \nbestehende Heizraum im Untergeschoss Alterssiedlung an und als \nBrennstofflager für die Pelletsanlage könnten die bestehenden \nHeizoeltankräume Nr. 3 und 4 umgenutzt werden. \n\nEs sollen verschiedene, denkbare Varianten einer Prüfung unterzogen \nworden. \n\nNach einer Besprechung vom 12. April 2022 mit der Bauherrschaft und  \n\nVertretung der Bauverwaltung Stadt Dübendorf wurde Firma LFS AG  \n\nbeauftrag eine weitere Wärmeerzeugervariante mittels Holzschnitzel- \n\nFeuerungsanlage in den Vergleich mit einzubeziehen. \n\nMit diesem Vergleich soll eine Entscheidungsgrundlage für die Heizungs- \nsanierung mit Art der neuen Wärmeerzeugung für die Altbauten \n(Alterssiedlung Haus E; Pflegeheim Haus B und Wohnheim Haus C)  \nnach neuem Energiegesetz nach Mu-KEn2014) mit klimaneutralen und \nerneuerbaren Energien geliefert werden. \n\nFolgende Wärmeerzeugungsarten wurden einer Machbarkeitsprüfung \nunterzogen und die ausführbaren Varianten in den Vergleich einbezogen: \n\nAltbauten Haus E / Haus B / Haus C: \n\n─ Gasheizung mit Erdgas  (15 % Biogasanteil) \n\n─ Gasheizung mit Biogas  (100 % Biogasanteil) \n\n─ Holzpelletsfeuerungsanlage \n\n─ Gasheizung mit Grundlast Luftwasser-Wärmepumpe (Bivalent) \n(Innenaufstellung / Aussenaufstellung) \n\n─ Holzschnitzelfeuerungsanlage mit Spitzenlastkessel Erdgas \n(Bivalentanlage; Teilredundant) \n\n─ Gasheizung mit Grundlast Erdwärmesondenanlage (Bivalent) \nmit Sole/Wasser-Wärmepumpe \n\n─ Grundwassernutzung Wasser/Wasser-Wärmepumpe \n\n─ Fernwärmeanschluss  \n\n─ Thermische Sonnenkollektoren für die Wassererwärmung \n \n\nDie Überlegungen sind im Sinne der Planungsstufe Phase 2 Studie zu sehen. \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 4 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nA2 Kurzbeschrieb \nEs sind 9 Varianten auf die Machbarkeit überprüft worden. \n\nFür 5 Varianten wurden die Grobkosten ermittelt und einer weiteren \nBetrachtung der Gesamtkosten (Anschaffung, Betrieb, Unterhalt angestellt. \nDies soll die Findung der wirtschaftlichsten Lösung ermöglichen. \n \n\nVariante 1 und 2 Brennwert-Gasheizkessel \n\nGemäss dem heutigen Stand der Energiesparverordnung Kanton Zürich \nkönnen Wärmeerzeugersanierungen mittels fossilen Brennstoffen erfolgen, \nunter Einhaltung der erforderlichen Nachweispflicht, dass keine \nenergieeffizientere Heizungsanlage mit geringerem CO2-Ausstoss zur \nVerfügung steht, die für die geplante Anwendung genügt und wirtschaftlich \ntragbar ist. \nAuch wird die Annahme getroffen dass auch im Kanton Zürich eine weitere \nEnergiesparverordnung die Nachweispflicht durch eine MuKEn Verordnung  \nmittels Standardlösungen ausgearbeitet wird welche den Kauf von \nBiogaszertifikaten als Lösungsweg darlegt, wie dies schon in diversen anderen \nKantonen praktiziert wird. \nRückfragen bei der Erdgasversorgung Glattwerk Dübendorf (Herr Thoma) \nhaben ergeben dass der bestehende Erdgasanschluss bereits mit einem Anteil \nvon 15 % Biogas als Standardtarif bedient wird. \nEin Gaslieferungstarif mit bis zu 100 % Biogasanteil kann die Glattwerk \nDübendorf nach weiteren Vertragsverhandlungen anbieten. \nDer bestehende Erdgasanschluss kann der neuen Feuerungsanlage \nangepasst werden. \nEinbau einer Doppel-Brennwertgasheizkesselanlage in den bestehenden  \nHeizraum Untergeschoss Alterssiedlung. \nNeue Abgasleitung als 1 Zugvariante in die bestehende Kaminanlage \neingebaut und bis über Dach geführt.  \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Zusatz-Modell: 12) \n\n \n\nVariante 3 Holz-Pelletsfeuerungsanlage \n\nWärmeerzeugersanierungen mittels Einbau einer Holz-Pelletsfeuerungsanlage. \nDie Wärmeversorgung erfolgt zu 100% über eine CO2-neutrale Pelletanlage. \nDiese setzt einen Lagerraum für den Brennstoff voraus, dessen Kapazität \ngrundsätzlich ca. 50% des jährlichen Energiebedarfs decken sollte oder einem \nFassungsvolumen einer Lastwagenlieferung entsprechen. \n\nÜber ein Fördersystem werden die Pellets automatisch aus dem Lagerraum zu \nder Kesselanlage gebracht. Um einen bestmöglichen Wirkungsgrad der \nVerbrennung zu erreichen, sind mehr als ein Gerät als Kaskade geschaltet. So \nkann eine konstant optimale Auslastung der sich im Betrieb befindenden \nErzeuger garantiert werden und die Effizienz wird gesteigert. \n\nDurch die trägere Reaktionsfähigkeit von Holzfeuerungen sind diese Systeme \nmit heizungsseitigen Energiespeichern auszurüsten. Neben dem notwendigen \nLagerraumvolumen sind zusätzlich die Speicherbehälter in der Technikzentrale \nzu berücksichtigen. \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 2) \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 5 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nVariante 4 Gasheizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe (Bivalent-Betrieb) \n\nWärmeerzeugersanierungen mit Grundlastwärmeerzeuger mittels Elektrostrom \nbetriebener Luft/Wasser-Wärmepumpe in Innenaufstellung im Heizungsraum \nund zugehörigem Tischverdampferanlage in Aussenaufstellung.  \nDie Aussenaufstellung der Tischverdampferanlage wurde aus \narchitektonischer und baurechtlicher Sicht noch nicht weiter abgeklärt. \nEnergiespeicheranlage zur Wärmepumpenanlage sowie Hydraulischer Einbau \nin das Heizungssystem. \nBivalent Spitzenlastkessel durch Einbau einer Doppel-Brennwertgasheiz-\nkesselanlage in den bestehenden Heizraum Untergeschoss Alterssiedlung. \nNeue Abgasleitung als 1 Zugvariante in die bestehende Kaminanlage \neingebaut und bis über Dach geführt.   \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 10) \n\n \n\nVariante 5 Holz-Schnitzelfeuerungsanlage (Bivalent-Betrieb mit Erdgas) \n\nWärmeerzeugersanierungen mittels Einbaus einer Holz-Schnitzelfeuerungs-\nanlage mit neuem Aussen-Schnitzelbunkeranlage. \nDie Wärmeversorgung erfolgt bivalent über eine CO2-neutrale Holzschnitzel-\nfeuerungsanlage und einem Spitzenlast (Teilredundant) mit Erdgasfeuerung. \nDiese setzt einen Lagerraum für den Holzschnitzelbrennstoff voraus, dessen \nKapazität ca. einen 7 Tagevolllastbetrieb mit Zuschlag resp. eine Silogrösse \nmit ca. 93 m3 Nettovolumen entsprechen muss. \nDie Holzschnitzelsilobunkeranlage müsste als erdverlegten Anbaukeller \nangedacht werden. \nÜber ein Fördersystem werden die Holzschnitzel automatisch aus dem \nLagerraum zu der Kesselanlage gebracht. Um eine verwirklichbare \nEnergiespeicheranlage nach Vorgaben QM-Holzwerke und LRV-Normen \nerstellen zu können, muss die Wärmeerzeugeranlage mittels einer bivalent \nFeuerungsanlage mit Spitzenlastkessel erstellt werden. \nSo kann eine konstant optimale Auslastung der sich im Betrieb befindenden \nErzeuger garantiert werden und die Effizienz wird gesteigert. \n\nDurch die trägere Reaktionsfähigkeit von Holzfeuerungen sind diese Systeme \nmit heizungsseitigen Energiespeichern auszurüsten. Neben dem notwendigen \nLagerraumvolumen sind zusätzlich die Speicherbehälter in der Technikzentrale \nzu berücksichtigen. \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 10) \n\n \n\nVariante 6 Gasheizung mit Sole/Wasser-Wärmepumpe mit  \n\n                   Erdwärmenutzung (Bivalent-Betrieb) \n\nWärmeerzeugersanierungen mit Grundlastwärmeerzeuger mittels Elektrostrom \nbetriebener Sole/Wasser-Wärmepumpe in Innenaufstellung im Heizungsraum \nund zugehöriger Erdwärmesondenanlage. Energiespeicheranlage zur \nWärmepumpenanlage sowie Hydraulischer Einbau in das Heizungssystem. \nBivalent Spitzenlastkessel durch Einbau einer Doppel-Brennwertgasheiz-\nkesselanlage in den bestehenden Heizraum Untergeschoss Alterssiedlung. \nNach Einsicht in die Eignungskarte Erdwärmenutzung des Wärmenutzungs-\natlas des Kantons Zürich zeigt sich auf das Erdwärmesondenbohrungen \n(EWS) in diesem Gebiet grundsätzlich möglich sind. \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 6 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nFür den verlangten Grundlastleistungsanteil von erneuerbarer Energie würde \nein hohe Anzahl Erdsonden benötigt. Nach Überprüfung der freien Flächen \ninkl. vorhandenen Werkleitungen auf bzw. in der Parzelle ist eine \nbedarfsgerechte Realisation mit Erdsonden nicht möglich. \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 10) \n\nDie Ausführung der Variante 6 ist nicht ausführbar und wird nicht weiter \n\nbetrachtet! \n\n \n \nVariante 7 Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Grundwassernutzung \n\nNach Einsicht in die Eignungskarte Erdwärmenutzung des Wärmenutzungs-\natlas des Kantons Zürich zeigt sich auf das die Liegenschaft Fällandenstrasse \n22, Dübendorf in der Zone liegt, welche keine Grundwassernutzung für \ngrösseren Bezug zulässt. \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 3) \n \nDie Ausführung der Variante 7 ist nicht ausführbar und wird nicht weiter \n\nbetrachtet! \n\n \n\nVariante 8 Fernwärmenutzung \n\nRückfragen bei der Energieversorgung Glattwerk Dübendorf (Herr Thoma) \nhaben ergeben, dass in diesem Gebiet momentan keine Fernwärme-\nversorgung zur Verfügung steht. \nJedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten 10 Jahren ein \nFernwärmeverbund das Gebiet versorgen könnte.  \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 5) \n \nDie Ausführung der Variante 8 ist momentan nicht ausführbar und wird nicht \n\nweiter betrachtet! \n\n \n\nVariante 9 Thermische Sonnenkollektoren für Wassererwärmung \n\nFür den verlangten Leistungsanteil von thermischen Sonnenkollektoren \nfür die Wassererwärmung stehen keine genügend grosse Flachdachfreiflächen \nzur Verfügung. Auch müssten zu grosse, ineffiziente Solarspeicher erstellt \nwerden, welche Anlagebedingt unwirtschaftlich erscheinen.  \nSinnvoller könnte eine bauseitige Photovoltaik-Anlage für ein Teil-Elektrostrom \nAbdeckung eingeplant werden.  \n(Vollzugshilfen EN-120 / Standardlösung Modell: 1 \n \nDie Ausführung der Variante 9 ist nicht ausführbar und wird nicht weiter \n\nbetrachtet! \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 7 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nA2 Energiedaten und Energiepreise \n \nDer Vergleich beruht auf den aktuellen Energiepreisen Stand Januar 2022.  \n\nGrundlagen: \n \nGasverbrauchsangaben (Durchschnitt) : \n \nHaus E / Haus B / Haus C   \n \n \n \nNutz-Energiebedarf \n\n \n \n \n \n\n95000 m3/a \n \n \n \n\nMWh/a \n \n\n \n\nAlterssiedlung / Pflegeheim / Wohnheim ca. 860  \n\n   \n\n \n\nEnergieform  Preis inkl. \nMwSt. \n\nErdgas (Biogasanteil 15%) Rp/kWh 11.5 \n\nBiogas (Biogasanteil 100%) Rp/kWh 26.6 \n\nHolz-Pellets Rp/kWh 9.0 \n\nHolz-Schnitzel Rp/kWh 7.9 \n\nElektrizität Hochtarif HT (Sommer) Rp/kWh 13.6 \n\nElektrizität Niedertarif NT (Sommer) Rp/kWh 12.2 \n\nElektrizität Hochtarif HT (Winter) Rp/kWh 13.5 \n\nElektrizität Niedertarif NT (Winter) Rp/kWh 12.1 \n\nCO2 Abgabe Gasfeuerung Rp/kWh 2.3 \n\n(Annahme CO2 Befreiung CH-Biogasanteil bei Variante 100 % Biogas; \n Anteil 80 % Biogas davon 40 % CH-Biogas)  \n\n  \n\nWirkungsgrad  \nEndenergie zu Nutzenergie \n \n\n  \n\nGaskessel Faktor 0.95 \n\nPelletsfeuerungsanlage Faktor 0.85 \n\nHolzschnitzelferungsanlage Faktor 0.85 \n\nLuft/Wasser-Wärmepumpe Faktor 3.4 \n\nSole/Wasser-Wärmepumpe Faktor 3.9 \n\n \n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 8 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nA3 Kostenangaben / Wirtschaftlichkeitsberechnung \nDie Kostenangaben beinhalten die Vollkosten für den Wärmeerzeugerersatz \nin der Heizzentrale Untergeschoss Alterssiedlung Haus E, jedoch ohne weitere \nKosten für die Sanierungsarbeiten der Heizungsunterstationen im Pflegeheim \nHaus B und Wohnheim Haus C und deren Nebenarbeiten. \n \nDie Kostenangaben genügen für einen Variantenvergleich, jedoch dürfen die \nKostenangaben nicht als Budgetgrundlage dienen. \n \n\nDie Teuerung und den kalkulatorischen Zinssatz haben wird auf 1.5% und 2% \ngesetzt. \n\nDie aufgeführten Kosten beinhalten die MwSt. von 7.7%. \n\n \n\nDie Kostenschätzung über die weiteren Kosten für die Sanierungsarbeiten der \nHeizungsunterstationen im Pflegeheim Haus B und Wohnheim Haus C und \nderen Nebenarbeiten sind im Anhang C3 aufgeführt. \n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 9 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nB  VARIANTENVERGLEICH WÄRMEERZEUGUNG \n\nB1 Brennwert-Gaskesselanlage mit Erdgas und 15 % Biogasanteil \n\n Grundlegendes \n\nDer Gasanschluss erfolgt an den bestehenden Hausanschluss des \nVersorgungsnetzes der Glattwerk Dübendorf. \n\n Heizungsinstallationen \n\nDie Heizungsanlage setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten \nzusammen: \n\n─ Gasversorgung ab Versorgungsnetz Glattwerk Dübendorf \n\n─ Doppel-Brennwert-Gaskessel mit einer Nominal-Leistung von 560 kW. \n\n─ Abgasleitung-Kaminsanierung 1 Kaminzug in der Gebäudekaminanlage \nfür Gasheizung \n\n─ Heizungsinstallationen mit Gruppen \n\n─ Neue Brauchwasserbereiteranlage Alterssiedlung \n\n─ Rückbauarbeiten / Anpassarbeiten \n\n─ Elektroinstallation Gasheizung \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten \n\n Kosten  \n\nInvestitionskosten inkl. Honorare    Fr. 462'500.—  ●● 1. Rang \n\nJährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten  Fr.     7'120.—  ●● 1. Rang \n\nJährliche Energiekosten     Fr.   162'340.—   ●●● 3. Rang \n\nWärmegestehungskosten    Rp/kWh 22.7  ●● 3. Rang \n\n \n\n Vor-/Nachteile im Vergleich zu den Varianten \n\n+ Betriebssicherheit  \n\n+ Betriebs- / Wartungsaufwand (Betreuung) gering  \n\n+ Tiefe Kapitalkosten  \n\n \n\n─ Wärmegestehungskosten mittel \n\n─ Verbrennung fossiler Brennstoffe \n\n─ Ökologisch schlecht. Die Anlage könnte auch mit Biogas betrieben \nwerden. \n\n─ Wärmeerzeugungsart nicht mehr zeitgemäss und je nach Vorgaben \nder Energiesparverordungsauflagen ohne Zusatzleistungen nicht  \numsetzbar. \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 10 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nB2 Brennwert-Gaskesselanlage mit Biogas 100 % \n\n Grundlegendes \n\nDer Gasanschluss erfolgt an den bestehenden Hausanschluss des \nVersorgungsnetzes der Glattwerk Dübendorf. \n\n Heizungsinstallationen \n\nDie Heizungsanlage setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten \nzusammen: \n\n─ Gasversorgung ab Versorgungsnetz Glattwerk Dübendorf \n\n─ Doppel-Brennwert-Gaskessel mit einer Nominal-Leistung von 560 kW. \n\n─ Abgasleitung-Kaminsanierung 1 Kaminzug in der Gebäudekaminanlage \nfür Gasheizung \n\n─ Heizungsinstallationen mit Gruppen \n\n─ Neue Brauchwasserbereiteranlage Alterssiedlung \n\n─ Rückbauarbeiten / Anpassarbeiten \n\n─ Elektroinstallation Gasheizung \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten \n\n \n\n Kosten  \n\nInvestitionskosten inkl. Honorare    Fr. 462'500.—  ●● 1. Rang \n\nJährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten  Fr.     7'120.—  ●● 1. Rang \n\nJährliche Energiekosten     Fr.   324'540.—   ●●● 4. Rang \n\nWärmegestehungskosten    Rp/kWh 41.6  ●●● 4. Rang \n\n  \n\n Vor-/Nachteile im Vergleich zu den Varianten \n\n+ Betriebssicherheit  \n\n+ Betriebs- / Wartungsaufwand (Betreuung) gering   \n\n+ Tiefe Kapitalkosten  \n\n+ Ökologisch gut. Biogas erneuerbare Energie / Biogaszertifikate \n\n \n\n─ Verbrennung fossiler Brennstoffe \n\n─ Wärmeerzeugungsart nicht mehr zeitgemäss und je nach Vorgaben \nder Energiesparverordungsauflagen ohne Zusatzleistungen wie Einkauf \nvon Biogaszertifikate nicht umsetzbar. \n\n─ Wärmegestehungskosten sehr hoch. Es ist damit zu rechnen, dass die \nKosten für Biogas sinken werden, v.a. wenn das Gaswerk ausländisches \nBiogas anbieten dürfte. \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 11 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nB3 Holz-Pelletsfeuerungsanlage \n\n Grundlegendes \n\nDer Einbau der Pelletsfeuerungsanlage erfolgt in den bestehenden Heizraum \nUntergeschoss Alterssiedlung. Für die Brennstofflagerung der Holzpelltes \nmüssen die Räumlichkeiten Tankraum Nr. 3 + 4 umgebaut und genutzt werden. \nFür die Einbringung der Kessel- / und Energiespeicheranlage müssen die \nEinbringungsöffnen erweitert werden. \n\nDem Einbau von bestmöglichen Schalldämmmassnahmen sind grosse \nBeachtung zu schenken. \n\nFür den Ersatz der Gasfeuerungsanlagen mit Holz-Pelletsfeuerungsanlage \nkönnen Stand heute bei Energie Zukunft Schweiz Fördergelder in der Höhe \nvon ca. 170'000.- Fr. geltend gemacht werden.  \nFörderprogramm Holzheizung \n\n Heizungsinstallationen \n\nDie Heizungsanlage setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten \nzusammen: \n\n─ Doppel-Holz-Pellets-Heizkesselanlage mit einer Nominal-Leistung von 500 kW. \n\n─ Abgasleitung-Kaminsanierung 2 Kaminzüge in der Gebäudekaminanlage \nfür Holzpelletsfeuerung inkl. Feinstaubfilterung \n\n─ Komplette Pelletslagersilo mit Förderanlage \n\n─ Energiespeicheranlage für die Holz-Pelletsfeuerungsanlage \n\n─ Heizungsinstallationen mit Gruppen \n\n─ Neue Brauchwasserbereiteranlage Alterssiedlung \n\n─ Rückbauarbeiten / Anpassarbeiten \n\n─ Elektroinstallation Pelletsfeuerungsanlage \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten \n \n\n Kosten  \n\nInvestitionskosten inkl. Honorare    Fr. 544'200.—  ●● 2. Rang \n\nJährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten  Fr.   12'390.—  ●● 3. Rang \n\nJährliche Energiekosten     Fr.  118'350. —   ●●● 1. Rang \n\nWärmegestehungskosten    Rp/kWh 18.7  ●●● 1. Rang \n\n \n\n Vor-/Nachteile im Vergleich zu den Varianten \n\n+ Betriebssicherheit vergleichbar mit Gasheizkessel \n\n+ Betriebs- / Wartungsaufwand (Betreuung) mittel \n\n+ Mittlere Kapitalkosten  \n\n+ Ökologisch sehr gut; 100 % erneuerbare Energie; CO2-Neutral \n\n+ Wärmegestehungskosten tief \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 12 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\n \n\n─ Betriebs- / Wartungsaufwand (Betreuung) höher als bei Gasheizung \n\n─ Ascheentsorgung \n\n─ Lärmemissionen Pelletsaustragungssystem (Zusatzschalldämmmassnahmen) \n\n─ Abhängigkeit von Pelletslieferanten  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 13 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\nB4 Gasheizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe (Bivalent-Betrieb) \n\n Grundlegendes \n\nDer Gasanschluss erfolgt an den bestehenden Hausanschluss des \nVersorgungsnetzes der Glattwerk Dübendorf. \nFür die Einbringung der Wärmepumpe und Energiespeicheranlage müssen die \nEinbringungsöffnen erweitert werden. \n\nDie Aufstellung des Tischverdampfers erfolgt im Aussenbereich \n(Gartenanlage) und muss architektonisch und baurechtlich noch abgeklärt \nwerden. \nBei Luft/Wasser-Wärmepumpe in ruhigen Wohngebieten bieten oft Probleme \nmit dem Lärm. Nachbarn oder die eigenen Mieter können sich gestört fühlen. \nDem Einbau von bestmöglichen Schalldämmmassnahmen sind grosse \nBeachtung zu schenken. \n\nFür den Ersatz der Gasfeuerungsanlagen mit Grundlast-Luft/Wasser-\nWärmepumpe können Stand heute bei Energie Zukunft Schweiz Fördergelder \nin der Höhe von ca. 48'000.- Fr. geltend gemacht werden.  \nFörderprogramm Wärmepumpe bivalente Systeme \n\n Heizungsinstallationen \n\nDie Heizungsanlage setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten \nzusammen: \n\n─ Gasversorgung ab Versorgungsnetz Glattwerk Dübendorf \n\n─ Doppel-Brennwert-Gaskessel mit einer Nominal-Leistung von 480 kW. \n\n─ Abgasleitung-Kaminsanierung 1 Kaminzug in der Gebäudekaminanlage \nfür Gasheizung \n\n─ Luft/Wasser-Wärmepumpe mit aussenaufgestelltem Tischverdampfer \nmit einer Nominal-Leistung von 120 kW \n\n─ Energiespeicheranlage zur Wärmepumpenanlage \n\n─ Heizungsinstallationen mit Gruppen \n\n─ Neue Brauchwasserbereiteranlage Alterssiedlung \n\n─ Rückbauarbeiten / Anpassarbeiten \n\n─ Elektroinstallation Gasheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten  \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten \n \n\n Kosten  \n\nInvestitionskosten inkl. Honorare    Fr. 770'300.—  ●●● 4. Rang \n\nJährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten  Fr.   10'180.—  ●● 3. Rang \n\nJährliche Energiekosten     Fr. 125'500. —   ●●● 4. Rang \n\nWärmegestehungskosten    Rp/kWh 20.8  ● 2. Rang \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 14 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\n \n\n Vor-/Nachteile im Vergleich zu den Varianten \n\n+ Betriebssicherheit \n\n+ Betriebs- / Wartungsaufwand (Betreuung) mittel \n\n+ Nutzung von Umweltwärme \n\n+ Grösstenteils erneuerbare Wärmeerzeugung, wenn elektr. Strom \nerneuerbar (Öko-Tarif) \n\n+ CO2 - neutrale Wärmeerzeugung (bei einem Betrieb über dem \nBivalenzpunkt) \n\n+ Keine Brennstofflagerung notwendig \n\n+ Wärmegestehungskosten mittel  \n\n \n\n─ Hohe Kapitalkosten   \n\n─ Aussen-Tischverdampferanlage muss in Landschaftsbild eingebettet \nwerden \n\n─ Lärmemissionen der Aussen-Tischverdampferanlage für die \nSchalldämmmassnahmen und Sichtschutzverkleidungen \nsind grosse Investitionen nötig. \n\n \n\nB5 Holzschnitzelfeuerung mit Gasheizung (Bivalent-Spitzen-Betrieb) \n\n Grundlegendes \n\nDer Einbau der Holzschnitzelfeuerungsanlage und der Erdgasfeuerungsanlage \nerfolgt in den bestehenden Heizraum Untergeschoss Alterssiedlung. \nFür die Holzschnitzellagerung muss ein Anbau Schnitzelbunker an das Gebäude \nangebaut werden. \nDer Gasanschluss erfolgt an den bestehenden Hausanschluss des \nVersorgungsnetzes der Glattwerk Dübendorf. \nFür die Einbringung der Holzfeuerungs-/ und Energiespeicheranlage müssen \nneue Einbringungsöffnen über den Anbaubunker erstellt werden. \n\nFür die Erstellung eines Anbauschnitzelbunkers in dieser Grössenordnung  \nist mit grösseren Komplikationen zu rechnen. \nDie Erstellung als Anbaukeller scheint unrealistisch, da das Bauwerk über/an \ndie Bauparzelle grenzt und mit einem Nahbaurecht an die Strasse geprüft \nwerden müsste. \nAuch befinden sich in dieser Terrainzone diverse Versorgungsleitungen \nwie Starkstrom; Wasser; Abwasser; Kanalisationen, welche mit grossen \nKosten umgelegt werden müssten.  \nWeitere Abklärungen wurden nicht getroffen. \n\nDem Einbau von bestmöglichen Schalldämm-/ und Geruchsemissionen- \nMassnahmen sind grosse Beachtung zu schenken. \n\nFür den Ersatz der Gasfeuerungsanlagen mit einer Bivalent \nHolzschnitzelfeuerungsanlage und Spitzenlast Erdgasfeuerung können Stand \nheute bei Energie Zukunft Schweiz Fördergelder in der Höhe von ca.110'000.- Fr.  \ngeltend gemacht werden.  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 15 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\n Heizungsinstallationen \n\nDie Heizungsanlage setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten \nzusammen: \n\n─ Holzschnitzelfeuerungsanlage mit einer Nominal-Leistung von 280 kW \n\n─ Holzschnitzel-Bunkeranlage mit Förder-/ Transportsystem / Abgasfilterung \n\n─ Gasversorgung ab Versorgungsnetz Glattwerk Dübendorf \n\n─ Brennwert-Gaskessel mit einer Nominal-Leistung von bis ca. 250 kW \n\n─ Abgasleitung-Kaminsanierung 1 Kaminzug in der Gebäudekaminanlage \nfür die Holzschnitzelfeuerung \n\n─ Abgasleitung-Kaminsanierung 1 Kaminzug in der Gebäudekaminanlage \nfür die Gasheizung \n\n─ Energiespeicheranlage für die Holzschnitzelfeuerungsanlage \n\n─ Heizungsinstallationen mit Gruppen \n\n─ Neue Brauchwasserbereiteranlage Alterssiedlung \n\n─ Rückbauarbeiten / Anpassarbeiten \n\n─ Elektroinstallation Gasheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten  \n\n─ Bauliche Massnahmen  \n\n─ Allgemeine Nebenkosten \n \n\n Kosten  \n\nInvestitionskosten inkl. Honorare    Fr. 1'195'800.—  ●●● 5. Rang \n\nJährliche Wartungs-, Bedien- und UH-Kosten  Fr.   20'250.—  ●● 5. Rang \n\nJährliche Energiekosten     Fr. 124'650. —   ●●● 2. Rang \n\nWärmegestehungskosten    Rp/kWh 24.2  ●● 4. Rang \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 16 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\n \n\n Vor-/Nachteile im Vergleich zu den Varianten \n\n+ Betriebssicherheit mit Bivalentsystem \n\n+ Ökologisch gut; ca. 70 % erneuerbare Energie; CO2-Neutral Anteil \nHolzfeuerung \n\n+ Grösstenteils erneuerbare Wärmeerzeugung, wenn elektr. Strom \nerneuerbar (Öko-Tarif) \n\n+ CO2 - neutrale Wärmeerzeugung (bei einem Betrieb über dem \nBivalenzpunkt) \n\n+ Wärmegestehungskosten mittel  \n\n+ Nutzung von Holzenergie aus der Gemeinde \n \n\n─ Betriebs- / Wartungsaufwand (Betreuung) hoch \n\n─ Hohe Kapitalkosten   \n\n─ Aschentsorgung \n\n─ Lärmemissionen Holzschnitzelaustragungssystem \n(Zusatzschalldämmmassnahmen) \n\n─ Geruchsemissionen Holzschnitzellager  \n(Zusatzmassnahmen für Silobelüftung) \n\n─ Abhängigkeit vom Erdgasversorger \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 17 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\n \n\nC  BEURTEILUNG / EMPFEHLUNG \n\nC1 Kurzbeurteilung \nWärmeerzeuger-Einbau: \n\nDie Kapitalkosten unterscheiden sich massiv in den Varianten. \nDie Variante 4 und 5 ist gegenüber den Varianten 1 / 2 / und 3 massiv höher. \nHingegen variieren die Wärmegestehungskosten unter der Berücksichtigung \nder Installations-Vollkosten (ausgenommen Variante 2) nur geringfügig.  \n\nVariante Holzschnitzelfeuerungsanlage \nFür die Erstellung eines Anbauschnitzelbunkers in dieser Grössenordnung  \nist mit grösseren Komplikationen zu rechnen. \nDie Erstellung als Anbaukeller scheint unrealistisch, da das Bauwerk über/an \ndie Bauparzelle grenzt und mit einem Nahbaurecht an die Strasse geprüft \nwerden müsste. \nAuch befinden sich in dieser Terrainzone diverse Versorgungsleitungen \nwie Starkstrom; Wasser; Abwasser; Kanalisationen welche, wenn überhaupt  \nmöglich, mit grossen Kosten umgelegt werden müssten.  \nWeitere Abklärungen wurden für die Variantenprüfung nicht getroffen. \n\n \n\nC2 Kurzempfehlung \nWerden die ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien betrachtet, ist eindeutig \nder Variante Holz-Pelletsfeuerung der Vorzug zu geben.  \nJedoch sind die Nutzung der bestehenden Oeltankräume Nr. 3 + 4 für die \nPellets-Lagerung mit einzukalkulieren.  \n\n \n\nC3 Weitere Sanierungsarbeiten Heizung/Sanitär \nIm Zeitraum der Heizzentrale / Wärmeerzeugersanierung müssen weitere  \nSanierungsarbeiten Heizung / Sanitär in den Heizungsunterstationen im Haus B \nund Haus C Attika ausgeführt werden. \nDiese Zusatzkosten sind in den Variantenvergleichen nicht mit einbezogen und \nmüssen für eine eventuelle Gesamtkosten-Budgetierung bei allen Varianten mit \ndazu gerechnet werden. \n \nSanierung Unterstation Heizung Pflegeheim Haus B  Fr. 62'500.- \n\nSanierung Unterstation BWW-Sanitär Pflegeheim Haus B Fr.   7'700.- \n\nSanierung Unterstation Heizung / Attika Wohnheim Haus C Fr. 19'000.- \n\nOptionen Heizwasser Entgasung/Korrosionsschutz  Fr. 12'600.- \n\nOptionen Malerarbeiten Technikräume    Fr.   3'500.- \n\nNebenarbeiten zu obigen Sanierungsarbeiten   Fr. 18'000.- \n\nHonorare Anteil zu obigen Sanierungsarbeiten   Fr. 22'200.- \n \nKostenschätzung H/S Zusatzsanierungsarbeiten   inkl. MWSt. Fr.145'500.- \n                                                                                ========= \n\n\n\n \n\n \n \nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\V2_Variantenvergleich WE_23.05.2022.docx Seite 18 von 18 \n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf \n\nVariantenvergleich Wärmeerzeugungen mit Grobkostenschätzung \n23.05.2022, V2 \n\n \n  \n\nD ANHANG \n─ Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Varianten 1 / 2 / 3 / 4 \n\n─ Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Varianten 3 / 5 \n\n─ Anhang Berechnungsgrundlagen für den Variantenvergleich Wärmeerzeugung  \n\n─ Anhang Grobkostenschätzung Variante Erdgas \n\n─ Anhang Grobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerungsanlage \n\n─ Anhang Grobkostenschätzung Variante Erdgas / Luft/Wasser-Wärmepumpe \n\n─ Anhang Grobkostenschätzung Variante Holzschnitzelfeuerung / Erdgas  \n\n─ Ausschnitt Wärmenutzungsatlas Kanton Zürich Fällandenstrasse 22, Dübendorf \n\n─ Situationsplan Amtliche Vermessung Gebäude Nr. 2662 \n\n─ Aufstellungsskizze Heizraum Variante Brennwert-Gasheizkessel \n\n─ Aufstellungsskizze Heizraum Variante Pelletsfeuerung \n\n─ Aufstellungsskizze Heizraum Variante Holzschnitzelfeuerung / Gas /Schnitzellager \n\n─ Formular EN-120 Energienachweis Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz \n \n\n\n\nVersion vom August 97 (AFB/GR3/56)\n\nBeurteilung von Energiesystemen\n\n1. Projektinformationen\n\nAnlageort / -bezeichnung: 8600 Dübendorf\n\nObjektbezeichnung: IMWIL Alters- und Spitexzentrum\n\nFällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\nProjektbezeichnung: Sanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E\n\nProjektleiter  Tel.: HJ.Pietsch\n\nTelefon: 056 203 32 32\n\nBearbeitungsdatum: 23.05.2022\n\n2. Antrag für die Weiterbearbeitung\n\nVariante: Neue Wärmeerzeugersysteme\n\nBiogas oder Holz-Pellet\n  \n\nEntscheidbegründung:\n\n3. Grundlagendaten\n\nAllgemeine Inflationsrate (reale Betrachtungsweise) 2.0 %\n\nRealer Kalkulationszinssatz 1.5 %\n\nReale Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kostensteigerung 2.0 %\n\nEnergiepreise und Energiekostensteigerung\n\nEnergieträger  Effektiver  Zuschlag für  Berechnungspreis Reale Kosten-\n\n Endenergiepreis  Umweltkosten steigerung pro Jahr*\n [Rp/kWh] [Rp/kWh] [Rp/kWh] [%]\n\nElektr. (HT) Winter 13.5 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 13.5 Rp/kWh 2.0 %\n\nElektr. (NT) Winter 12.1 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 12.1 Rp/kWh 2.0 %\n\nElektr. (HT) Sommer 13.6 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 13.6 Rp/kWh 2.0 %\n\nElektr. (NT) Sommer 12.2 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 12.2 Rp/kWh 2.0 %\n\nErdgas 15% Biogas 11.5 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 11.5 Rp/kWh 2.0 %\n\nBiogas 100 % 26.6 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 26.6 Rp/kWh 2.0 %\n\nPellets 9.0 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 9.0 Rp/kWh 2.0 %\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.3 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 2.3 Rp/kWh 2.0 %\n\nAMT FÜR BUNDESBAUTEN\n\nOFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES\n\nUFFICIO DELLE COSTRUZIONI FEDERALI\n\nTitelblatt 23.05.2022 Seite 1\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\n4. Zusammenfassung Variantenvergleich\n\n4.1 Variantenbeschreibung / Energieproduktion und Auswirkungen\n\n Variantenbeschreibung Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\n Variantenbezeichnung Erdgas+15% Biogas Biogas 100 % Pelletsfeuerung Erdgas+L/W-WP\n\n Variantenbeschrieb Brennwertgas- Brennwertgas- Holzfeuerung mit Brennwertgasheizk +\n\nHeizkessel Heizkessel Pelletsfeuerung Luft/Wasser WP \n\nErdgas + 15% Biogas Biogas 100 % und Innenlagertank bivalent\n\n Energieproduktion [MWh/a]\n\n Wärme (Stufe Nutzenergie) 860.0 MWh/a 860.0 MWh/a 860.0 MWh/a 860.0 MWh/a \n\n Elektrizität (Stufe Nutzenergie)    \n\n Auswirk. auf E.buchhaltung [MWh/a]  \n\n Minderverbrauch fossiler Energie  \n\n Minderverbrauch elektr. Energie  \n\n Mehrprod. erneuerbare  Wärme  \n\n Mehrprod. erneuerbare Elektr.  \n\n4.2 Total der heutigen jährlichen Kosten  \n\n Kostenart Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] 5’800  5’800  10’100  8’300  \n\n Energiekosten [Fr.] 132’290  264’470  96’450  102’280  \n\n Betriebskosten [Fr.] 138’090 270’270 106’550 110’580 \n\n Kapitalkosten [Fr.] 25’870 25’870 30’170 42’930 \n\n Umweltkosten [Fr.]\n\n Total [Fr.] 163’960 296’140 136’720 153’510 \n\n(100.0 %) (180.6 %) (83.4 %) (93.6 %)\n\n4.3 Total der mittleren jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer\n\nEs sollen nur Varianten mit gleicher Betrachtungsdauer untereinander verglichen werden.\n\nBetrachtungsdauer [Jahre]: 20 20 20 20\n\n Kostenart Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\nErdgas+15% Biogas Biogas 100 % Pelletsfeuerung Erdgas+L/W-WP\n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] 7’120  7’120  12’390  10’180  \n\n Energiekosten [Fr.] 162’340  324’540  118’350  125’500  \n\n Betriebskosten [Fr.] 169’460 331’660 130’740 135’680 \n\n Kapitalkosten [Fr.] 25’870 25’870 30’170 42’930 \n\n Umweltkosten [Fr.]     \n\n Total [Fr.] 195’330 357’530 160’910 178’610 \n\n(100.0 %) (183.0 %) (82.4 %) (91.4 %)\n\n4.4 Investitionskosten\n\n Total [Fr.] 462’500 462’500 544’200 770’300 \n\n4.5 Kennwerte auf Stufe Nutzenergie\n\n Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\n Mittl. Wärmegestehungskosten* 22.7 Rp./kWh 41.6 Rp./kWh 18.7 Rp./kWh 20.8 Rp./kWh \n\n Mittl. Stromgestehungskosten* \n\n    \n\nZusammenfassung Energiesysteme 23.05.2022 Seite 2\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante 1: Erdgas+15% BiogasBrennwertgasfeuerung mit Erdgas-Standardtarif\n \n\nJährliche Kapitalkosten (Kapitalzins, real: 1.5 %)  \n\nBau- / Anlageteil  Investitionsaus- Nutzungsdauer Annuit.- Heutige jährl. \n\ngaben [Fr.] [Jahre] faktor Kosten\n\nGasdoppelkesselanlage 88’420 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’150 Fr.  \n\nKamin-Abgasleitung 22’620 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’320 Fr.  \n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 97’680 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’690 Fr.  \n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’990 Fr.  \n\nExpansionsanlage-Anpassung 1’100 Fr.  20 Jahre 5.82 % 60 Fr.  \n\nSanitärinstallationen Boileranpassung 22’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’290 Fr.  \n\nRückbau u. Demontagen Heizung 18’300 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’070 Fr.  \n\nRückbau Oeltankanlagen 2 Stück 13’700 Fr.  30 Jahre 4.16 % 570 Fr.  \n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanl. 7’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 440 Fr.  \n\nNebenarbeiten Baumeister,Schreiner etc 20’000 Fr.  40 Jahre 3.34 % 670 Fr.  \n\nElektroinstallationen Variante 1 20’900 Fr.  30 Jahre 4.16 % 870 Fr.  \n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 17’900 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’040 Fr.  \n\nUnvorhergesehenes 4% 14’581 Fr.  20 Jahre 5.82 % 850 Fr.  \n\nZwischentotal inkl. Unvorherges. 379’101 Fr.  \n\nHonorare 22% 83’402 Fr.  20 Jahre 5.82 % 4’860 Fr.  \n\nTotal  462’500 Fr. 22 Jahre  25’870 Fr. \n \n\nJährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)\nBau- / Anlageteil  Anlagewert (ALG)             Jährliche Kosten Heutige jährl. \n\n[Fr.]  Pauschal [Fr.] in [%] ALG Kosten\n\nService Abo 2 Gaskesselanlage 2’200 Fr.  2’200 Fr.  \n\nAnteil Service Abo Gaswarnanlage 300 Fr.  300 Fr.  \n\nKaminfeger 2 Gaskesselanlage 800 Fr.  800 Fr.  \n\nEmmissionsmessungen Gasfeuerung 600 Fr.  600 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt / MSRL 1’500 Fr.  1’500 Fr.  \n\nAnteil Service BWW-Anlagen  400 Fr.   400 Fr.  \n\n  \n\nTotal (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: 1.3 %)  5’800 Fr. \n\nJährliche Energiekosten\n\nEnergieträger  Grundge- Verbrauch  Berechnungspreis Energie Heutige jährl. \n\nbühr [Fr./a] [kWh/a] Kosten\n\nElektrizität 1’140 Fr./a  ----  ----  ---            \n\nElektr. (HT) Winter 342 Fr./a 7’890 kWh/a 13.5 Rp/kWh 1’410 Fr.  \n\nElektr. (NT) Winter 456 Fr./a 10’520 kWh/a 12.1 Rp/kWh 1’730 Fr.  \n\nElektr. (HT) Sommer 171 Fr./a 3’945 kWh/a 13.6 Rp/kWh 710 Fr.  \n\nElektr. (NT) Sommer 171 Fr./a 3’945 kWh/a 12.2 Rp/kWh 650 Fr.  \n\nErdgas 15% Biogas 520 Fr./a 922’200 kWh/a 11.5 Rp/kWh 106’300 Fr.  \n\nBiogas 100 % 26.6 Rp/kWh\n\nPellets 9.0 Rp/kWh\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 922’200 kWh/a 2.3 Rp/kWh 21’490 Fr.  \n\nTotal 132’290 Fr. \n\nTotal der jährlichen Kosten Progr.vorschlag Betrachtungsdauer: 22 Jahre\n\nBetrachtungsdauer [BD]* für Berechnung: 20 Jahre Option: Eingabe Betrachtungsdauer: 20 Jahre\n\nKostenstei- Mittelwertfaktor Heutige jährliche Kosten Mittl. jährl. Kosten\n\n gerung (real) (für Energie, W+B) Kap. Energie, W+B Umwelt  über die BD\n\nKapitalkosten  ----  ---- 25’870 Fr. ---- 25’870 Fr. \n\nW+B und UH-Kosten 2.0 % 1.227 5’800 Fr. ---- 7’120 Fr. \n\nEnergiekosten\n\nElektr. (HT) Winter 2.0 % 1.227 1’410 Fr.       1’730 Fr.       \n\nElektr. (NT) Winter 2.0 % 1.227 1’730 Fr.       2’130 Fr.       \n\nElektr. (HT) Sommer 2.0 % 1.227 710 Fr.       870 Fr.       \n\nElektr. (NT) Sommer 2.0 % 1.227 650 Fr.       800 Fr.       \n\nErdgas 15% Biogas 2.0 % 1.227 106’300 Fr.       130’440 Fr.       \n\nBiogas 100 % 2.0 %\n\nPellets 2.0 %\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.0 % 1.227 21’490 Fr.       26’370 Fr.       \n\nTotal Energiekosten 132’290 Fr. 162’340 Fr. \n\nTotal Umweltkosten\n\nT O T A L 195’330 Fr. \n\nVariante 1 23.05.2022 Seite 3\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante 2: Biogas 100 % Brennwertgasfeuerung mit Biogas-Spezialtarif\n\nJährliche Kapitalkosten (Kapitalzins, real: 1.5 %)  \n\nBau- / Anlageteil  Investitionsaus- Nutzungsdauer Annuit.- Heutige jährl. \n\ngaben [Fr.] [Jahre] faktor Kosten\n\nGasdoppelkesselanlage 88’420 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’150 Fr.  \n\nKamin-Abgasleitung 22’620 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’320 Fr.  \n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 97’680 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’690 Fr.  \n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’990 Fr.  \n\nExpansionsanlage-Anpassung 1’100 Fr.  20 Jahre 5.82 % 60 Fr.  \n\nSanitärinstallationen Boileranpassung 22’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’290 Fr.  \n\nRückbau u. Demontagen Heizung 18’300 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’070 Fr.  \n\nRückbau Oeltankanlagen 2 Stück 13’700 Fr.  30 Jahre 4.16 % 570 Fr.  \n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanl. 7’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 440 Fr.  \n\nNebenarbeiten Baumeister,Schreiner etc 20’000 Fr.  40 Jahre 3.34 % 670 Fr.  \n\nElektroinstallationen Variante 2 20’900 Fr.  30 Jahre 4.16 % 870 Fr.  \n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 17’900 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’040 Fr.  \n\nUnvorhergesehenes 4% 14’581 Fr.  20 Jahre 5.82 % 850 Fr.  \n\nZwischentotal inkl. Unvorherges. 379’101 Fr.  \n\nHonorare 22% 83’402 Fr.  20 Jahre 5.82 % 4’860 Fr.  \n\nTotal 462’500 Fr. 22 Jahre  25’870 Fr. \n \n\nJährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)\nBau- / Anlageteil  Anlagewert (ALG)             Jährliche Kosten Heutige jährl. \n\n[Fr.]  Pauschal [Fr.] in [%] ALG Kosten\n\nService Abo 2 Gaskesselanlage 2’200 Fr.  2’200 Fr.  \n\nAnteil Service Abo Gaswarnanlage 300 Fr.   300 Fr.  \n\nKaminfeger 2 Gaskesselanlage 800 Fr.  800 Fr.  \n\nEmmissionsmessungen Gasfeuerung 600 Fr.  600 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt / MSRL  1’500 Fr.   1’500 Fr.  \n\nAnteil Service BWW-Anlagen  400 Fr.   400 Fr.  \n\n  \n\nTotal (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: 1.3 %)  5’800 Fr. \n\nJährliche Energiekosten\n\nEnergieträger  Grundge- Verbrauch  Berechnungspreis Energie Heutige jährl. \n\nbühr [Fr./a] [kWh/a] Kosten\n\nElektrizität 1’140 Fr./a  ----  ----  ---            \n\nElektr. (HT) Winter 342 Fr./a 7’890 kWh/a 13.5 Rp/kWh 1’410 Fr.  \n\nElektr. (NT) Winter 456 Fr./a 10’520 kWh/a 12.1 Rp/kWh 1’730 Fr.  \n\nElektr. (HT) Sommer 171 Fr./a 3’945 kWh/a 13.6 Rp/kWh 710 Fr.  \n\nElektr. (NT) Sommer 171 Fr./a 3’945 kWh/a 12.2 Rp/kWh 650 Fr.  \n\nErdgas 15% Biogas 11.5 Rp/kWh\n\nBiogas 100 % 520 Fr./a 922’200 kWh/a 26.6 Rp/kWh 245’360 Fr.  \n\nPellets 9.0 Rp/kWh\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 627’000 kWh/a 2.3 Rp/kWh 14’610 Fr.  \n\nTotal 264’470 Fr. \n\nTotal der jährlichen Kosten Progr.vorschlag Betrachtungsdauer: 22 Jahre\n\nBetrachtungsdauer [BD]* für Berechnung: 20 Jahre Option: Eingabe Betrachtungsdauer: 20 Jahre\n\nKostenstei- Mittelwertfaktor Heutige jährliche Kosten Mittl. jährl. Kosten\n\n gerung (real) (für Energie, W+B) Kap. Energie, W+B Umwelt  über die BD\n\nKapitalkosten  ----  ---- 25’870 Fr. ---- 25’870 Fr. \n\nW+B und UH-Kosten 2.0 % 1.227 5’800 Fr. ---- 7’120 Fr. \n\nEnergiekosten\n\nElektr. (HT) Winter 2.0 % 1.227 1’410 Fr.       1’730 Fr.       \n\nElektr. (NT) Winter 2.0 % 1.227 1’730 Fr.       2’130 Fr.       \n\nElektr. (HT) Sommer 2.0 % 1.227 710 Fr.       870 Fr.       \n\nElektr. (NT) Sommer 2.0 % 1.227 650 Fr.       800 Fr.       \n\nErdgas 15% Biogas 2.0 %\n\nBiogas 100 % 2.0 % 1.227 245’360 Fr.       301’080 Fr.       \n\nPellets 2.0 %\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.0 % 1.227 14’610 Fr.       17’930 Fr.       \n\nTotal Energiekosten 264’470 Fr. 324’540 Fr. \n\nTotal Umweltkosten\n\nT O T A L 357’530 Fr. \n    \n\nVariante 2 23.05.2022 Seite 4\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante 3: Pelletsfeuerung Pelletsfeurungsanlage mit Doppelkessel\n\nJährliche Kapitalkosten (Kapitalzins, real: 1.5 %)  \n\nBau- / Anlageteil  Investitionsaus- Nutzungsdauer Annuit.- Heutige jährl. \n\ngaben [Fr.] [Jahre] faktor Kosten\n\nPelletsfeuerungsankage mit Speicher 216’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 12’610 Fr.  \n\nSilo mit Förderanlage (2 Tanks) 48’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 2’820 Fr.  \n\nKamin-Abgasleitung für 2 Pelletskessel 70’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 4’110 Fr.  \n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 65’700 Fr.  20 Jahre 5.82 % 3’830 Fr.  \n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’990 Fr.  \n\nExpansionsanlage-Anpassung/Ergänz. 6’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % 350 Fr.  \n\nWarmwassererzeugung u. Sanitärinstal. 33’900 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’970 Fr.  \n\nRückbau u. Demontagen Heizung 14’550 Fr.  20 Jahre 5.82 % 850 Fr.  \n\nRückbau Oeltankanlagen 2 Stück 13’700 Fr.  30 Jahre 4.16 % 570 Fr.  \n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanl. 7’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % 410 Fr.  \n\nNebenarbeiten Baumeister,Schreiner etc 37’500 Fr.  40 Jahre 3.34 % 1’250 Fr.  \n\nElektroinstallationen Variante 3 22’200 Fr.  30 Jahre 4.16 % 920 Fr.  \n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 20’600 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’200 Fr.  \n\nFörderung Holzenergie -170’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % -9’900 Fr.  \n\nUnvorhergesehenes 6% 25’251 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’470 Fr.  \n\nZwischentotal inkl. Unvorherges. 446’101 Fr.  \n\nHonorare 22% 98’142 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’720 Fr.  \n\nTotal 544’200 Fr. 22 Jahre  30’170 Fr. \n \n\nJährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)\nBau- / Anlageteil  Anlagewert (ALG)             Jährliche Kosten Heutige jährl. \n\n[Fr.]  Pauschal [Fr.] in [%] ALG Kosten\n\nService Abo 2 Pelletkesselanlage 2’500 Fr.  2’500 Fr.  \n\nAschenentsorgung 900 Fr.  900 Fr.  \n\nKaminfeger 2 Pelletkesselanlage 1’500 Fr.  1’500 Fr.  \n\nEmmissionsmessungen Pelletfeuerung 1’000 Fr.  1’000 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt / MSRL  3’200 Fr.  3’200 Fr.  \n\nBetreuung / Unterhalt Lageräume  600 Fr.  600 Fr.  \n\nAnteil Service BWW-Anlagen  400 Fr.  400 Fr.  \n\nTotal (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: 1.9 %)  10’100 Fr. \n\nJährliche Energiekosten\n\nEnergieträger  Grundge- Verbrauch  Berechnungspreis Energie Heutige jährl. \n\nbühr [Fr./a] [kWh/a] Kosten\n\nElektrizität 1’140 Fr./a  ----  ----  ---            \n\nElektr. (HT) Winter 342 Fr./a 9’960 kWh/a 13.5 Rp/kWh 1’690 Fr.  \n\nElektr. (NT) Winter 456 Fr./a 13’280 kWh/a 12.1 Rp/kWh 2’070 Fr.  \n\nElektr. (HT) Sommer 171 Fr./a 4’980 kWh/a 13.6 Rp/kWh 850 Fr.  \n\nElektr. (NT) Sommer 171 Fr./a 4’980 kWh/a 12.2 Rp/kWh 780 Fr.  \n\nErdgas 15% Biogas 11.5 Rp/kWh\n\nBiogas 100 % 26.6 Rp/kWh\n\nPellets 1’011’800 kWh/a 9.0 Rp/kWh 91’060 Fr.  \n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.3 Rp/kWh\n\nTotal 96’450 Fr. \n \n\nTotal der jährlichen Kosten Progr.vorschlag Betrachtungsdauer: 22 Jahre\n\nBetrachtungsdauer [BD]* für Berechnung: 20 Jahre Option: Eingabe Betrachtungsdauer: 20 Jahre\n\nKostenstei- Mittelwertfaktor Heutige jährliche Kosten Mittl. jährl. Kosten\n\n gerung (real) (für Energie, W+B) Kap. Energie, W+B Umwelt  über die BD\n\nKapitalkosten  ----  ---- 30’170 Fr. ---- 30’170 Fr. \n\nW+B und UH-Kosten 2.0 % 1.227 10’100 Fr. ---- 12’390 Fr. \n\nEnergiekosten\n\nElektr. (HT) Winter 2.0 % 1.227 1’690 Fr.       2’070 Fr.       \n\nElektr. (NT) Winter 2.0 % 1.227 2’070 Fr.       2’540 Fr.       \n\nElektr. (HT) Sommer 2.0 % 1.227 850 Fr.       1’040 Fr.       \n\nElektr. (NT) Sommer 2.0 % 1.227 780 Fr.       960 Fr.       \n\nErdgas 15% Biogas 2.0 %\n\nBiogas 100 % 2.0 %\n\nPellets 2.0 % 1.227 91’060 Fr.       111’740 Fr.       \n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.0 %\n\nTotal Energiekosten 96’450 Fr. 118’350 Fr. \n\nTotal Umweltkosten\n\nT O T A L 160’910 Fr. \n    \n\nVariante 3 23.05.2022 Seite 5\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante 4: Erdgas+L/W-WP Brennwertgasfeuerung bivalent mit LW Wärmepumpe\n\nJährliche Kapitalkosten (Kapitalzins, real: 1.5 %)  \n\nBau- / Anlageteil  Investitionsaus- Nutzungsdauer Annuit.- Heutige jährl. \n\ngaben [Fr.] [Jahre] faktor Kosten\n\nGasdoppelkesselanlage 460 kW 82’100 Fr.  20 Jahre 5.82 % 4’780 Fr.  \n\nBivalent LW WP mit Speicheranlage 230’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 13’430 Fr.  \n\nKamin-Abgasleitung 22’620 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’320 Fr.  \n\nHeizungsinstallation mit Gruppen/Expan. 102’480 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’970 Fr.  \n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’990 Fr.  \n\nSanitärinstallationen Boileranpassung 22’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’290 Fr.  \n\nRückbau u. Demontagen Heizung 14’100 Fr.  20 Jahre 5.82 % 820 Fr.  \n\nRückbau Oeltankanlagen 2 Stück 13’700 Fr.  30 Jahre 4.16 % 570 Fr.  \n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanl. 7’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 440 Fr.  \n\nNebenarbeiten Baumeister,Schreiner etc 22’130 Fr.  40 Jahre 3.34 % 740 Fr.  \n\nElektroinstallationen Variante 4 34’300 Fr.  30 Jahre 4.16 % 1’430 Fr.  \n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 17’900 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’040 Fr.  \n\nAufstellung Tischkühler und Zubehör 35’100 Fr.  30 Jahre 4.16 % 1’460 Fr.  \n\nFörderung Wärmepumpen -48’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % -2’800 Fr.  \n\nUnvorhergesehenes 6% 35’450 Fr.  20 Jahre 5.82 % 2’060 Fr.  \n\nZwischentotal inkl. Unvorherges. 626’280 Fr.  \n\nHonorare 23% 144’044 Fr.  20 Jahre 5.82 % 8’390 Fr.  \n\nTotal 770’300 Fr. 22 Jahre  42’930 Fr. \n \n\nJährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)\nBau- / Anlageteil  Anlagewert (ALG)             Jährliche Kosten Heutige jährl. \n\n[Fr.]  Pauschal [Fr.] in [%] ALG Kosten\n\nService Abo 2 Gaskesselanlage 2’200 Fr.  2’200 Fr.  \n\nAnteil Service Abo Gaswarnanlage 300 Fr.  300 Fr.  \n\nKaminfeger 2 Gaskesselanlage  800 Fr.  800 Fr.  \n\nEmmissionsmessungen Gasfeuerung 600 Fr.  600 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt / MSRL  1’500 Fr.  1’500 Fr.  \n\nAnteil Service BWW-Anlagen 400 Fr.  400 Fr.  \n\nService Abo Luftwasserwärmepumpe  1’500 Fr.  1’500 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt LWP 1’000 Fr.  1’000 Fr.  \n\nTotal (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: 1.1 %)  8’300 Fr. \n\nJährliche Energiekosten\n\nEnergieträger  Grundge- Verbrauch  Berechnungspreis Energie Heutige jährl. \n\nbühr [Fr./a] [kWh/a] Kosten\n\nElektrizität 5’080 Fr./a  ----  ----  ---            \n\nElektr. (HT) Winter 1’524 Fr./a 40’890 kWh/a 13.5 Rp/kWh 7’060 Fr.  \n\nElektr. (NT) Winter 2’032 Fr./a 54’520 kWh/a 12.1 Rp/kWh 8’650 Fr.  \n\nElektr. (HT) Sommer 762 Fr./a 20’450 kWh/a 13.6 Rp/kWh 3’550 Fr.  \n\nElektr. (NT) Sommer 762 Fr./a 20’450 kWh/a 12.2 Rp/kWh 3’260 Fr.  \n\nErdgas 15% Biogas 520 Fr./a 574’170 kWh/a 11.5 Rp/kWh 66’380 Fr.  \n\nBiogas 100 % 26.6 Rp/kWh\n\nPellets 9.0 Rp/kWh\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 574’170 kWh/a 2.3 Rp/kWh 13’380 Fr.  \n\nTotal 102’280 Fr. \n\nTotal der jährlichen Kosten Progr.vorschlag Betrachtungsdauer: 22 Jahre\n\nBetrachtungsdauer [BD]* für Berechnung: 20 Jahre Option: Eingabe Betrachtungsdauer: 20 Jahre\n\nKostenstei- Mittelwertfaktor Heutige jährliche Kosten Mittl. jährl. Kosten\n\n gerung (real) (für Energie, W+B) Kap. Energie, W+B Umwelt  über die BD\n\nKapitalkosten  ----  ---- 42’930 Fr. ---- 42’930 Fr. \n\nW+B und UH-Kosten 2.0 % 1.227 8’300 Fr. ---- 10’180 Fr. \n\nEnergiekosten\n\nElektr. (HT) Winter 2.0 % 1.227 7’060 Fr.       8’660 Fr.       \n\nElektr. (NT) Winter 2.0 % 1.227 8’650 Fr.       10’610 Fr.       \n\nElektr. (HT) Sommer 2.0 % 1.227 3’550 Fr.       4’360 Fr.       \n\nElektr. (NT) Sommer 2.0 % 1.227 3’260 Fr.       4’000 Fr.       \n\nErdgas 15% Biogas 2.0 % 1.227 66’380 Fr.       81’450 Fr.       \n\nBiogas 100 % 2.0 %\n\nPellets 2.0 %\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.0 % 1.227 13’380 Fr.       16’420 Fr.       \n\nTotal Energiekosten 102’280 Fr. 125’500 Fr. \n\nTotal Umweltkosten\n\nT O T A L 178’610 Fr. \n    \n\nVariante 4 23.05.2022 Seite 6\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\nErdgas+15% BiogasBiogas 100 % PelletsfeuerungErdgas+L/W-WP\n\n163960 296140 136720 153510\n\n195330 357530 160910 178610\n\n0\n\n50’000  \n\n100’000  \n\n150’000  \n\n200’000  \n\n250’000  \n\n300’000  \n\n350’000  \n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.]  Energiekosten [Fr.]  Betriebskosten [Fr.]  Kapitalkosten [Fr.]\n\nTotal der jährlichen Kosten über den Betrachtungszeitraum\n\nVariante 1 Erdgas+15% Biogas Variante 2 Biogas 100 %\nVariante 3 Pelletsfeuerung Variante 4 Erdgas+L/W-WP\n\n11000\n\n61000\n\n111000\n\n161000\n\n211000\n\n261000\n\n311000\n\n361000\n\n411000\n\nKostensteigerung über den Betrachtungszeitraum\n\nVariante 1 Erdgas+15% Biogas Variante 2 Biogas 100 %\nVariante 3 Pelletsfeuerung Variante 4 Erdgas+L/W-WP\n\n0\n\n50’000  \n\n100’000  \n\n150’000  \n\n200’000  \n\n250’000  \n\n300’000  \n\n350’000  \n\nErdgas+15% Biogas Biogas 100 % Pelletsfeuerung Erdgas+L/W-WP\n\nVariante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\nTotal der jährlichen Kosten über den Betrachtungszeitraum\n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.]  Energiekosten [Fr.]  Betriebskosten [Fr.]  Kapitalkosten [Fr.]\n\nDiagramme 23.05.2022 Seite 6\n\n\n\nVersion vom August 97 (AFB/GR3/56)\n\nBeurteilung von Energiesystemen\n\n1. Projektinformationen\n\nAnlageort / -bezeichnung: 8600 Dübendorf\n\nObjektbezeichnung: IMWIL Alters- und Spitexzentrum\n\nFällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\nProjektbezeichnung: Sanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E\n\nProjektleiter  Tel.: HJ.Pietsch\n\nTelefon: 056 203 32 32\n\nBearbeitungsdatum: 23.05.2022\n\n2. Antrag für die Weiterbearbeitung\n\nVariante: Neue Wärmeerzeugersysteme\n\nKostenvergleich Holz-Pellet / Holz-Schnitzel-Feuerungsanlage\n  \n\nEntscheidbegründung:\n\n3. Grundlagendaten\n\nAllgemeine Inflationsrate (reale Betrachtungsweise) 2.0 %\n\nRealer Kalkulationszinssatz 1.5 %\n\nReale Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kostensteigerung 2.0 %\n\nEnergiepreise und Energiekostensteigerung\n\nEnergieträger  Effektiver  Zuschlag für  Berechnungspreis Reale Kosten-\n\n Endenergiepreis  Umweltkosten steigerung pro Jahr*\n [Rp/kWh] [Rp/kWh] [Rp/kWh] [%]\n\nElektr. (HT) Winter 13.5 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 13.5 Rp/kWh 2.0 %\n\nElektr. (NT) Winter 12.1 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 12.1 Rp/kWh 2.0 %\n\nElektr. (HT) Sommer 13.6 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 13.6 Rp/kWh 2.0 %\n\nElektr. (NT) Sommer 12.2 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 12.2 Rp/kWh 2.0 %\n\nErdgas 15% Biogas 11.5 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 11.5 Rp/kWh 2.0 %\n\nHolzschnitzel 7.9 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 7.9 Rp/kWh 2.0 %\n\nPellets 9.0 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 9.0 Rp/kWh 2.0 %\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.3 Rp/kWh 0.0 Rp/kWh 2.3 Rp/kWh 2.0 %\n\nAMT FÜR BUNDESBAUTEN\n\nOFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES\n\nUFFICIO DELLE COSTRUZIONI FEDERALI\n\nTitelblatt 23.05.2022 Seite 1\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\n4. Zusammenfassung Variantenvergleich\n\n4.1 Variantenbeschreibung / Energieproduktion und Auswirkungen\n\n Variantenbeschreibung Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\n Variantenbezeichnung Pelletsfeuerung Holzschnitzel/Gas\n\n Variantenbeschrieb Holzfeuerung mit Bivalent Holzschnitzel\n\nPelletsfeuerung Spitzenheizkessel Gas\n\nund Innenlagertank Biogas 15 %\n\n Energieproduktion [MWh/a]\n\n Wärme (Stufe Nutzenergie) 860.0 MWh/a 860.0 MWh/a \n\n Elektrizität (Stufe Nutzenergie)    \n\n Auswirk. auf E.buchhaltung [MWh/a]  \n\n Minderverbrauch fossiler Energie  \n\n Minderverbrauch elektr. Energie  \n\n Mehrprod. erneuerbare  Wärme  \n\n Mehrprod. erneuerbare Elektr.  \n\n4.2 Total der heutigen jährlichen Kosten  \n\n Kostenart Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] 10’100  16’500  \n\n Energiekosten [Fr.] 96’450  101’560  \n\n Betriebskosten [Fr.] 106’550 118’060 \n\n Kapitalkosten [Fr.] 30’170 62’970 \n\n Umweltkosten [Fr.]\n\n Total [Fr.] 136’720 181’030 \n\n(100.0 %) (132.4 %)\n\n4.3 Total der mittleren jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer\n\nEs sollen nur Varianten mit gleicher Betrachtungsdauer untereinander verglichen werden.\n\nBetrachtungsdauer [Jahre]: 20 20\n\n Kostenart Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\nPelletsfeuerung Holzschnitzel/Gas\n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] 12’390  20’250  \n\n Energiekosten [Fr.] 118’350  124’650  \n\n Betriebskosten [Fr.] 130’740 144’900 \n\n Kapitalkosten [Fr.] 30’170 62’970 \n\n Umweltkosten [Fr.]     \n\n Total [Fr.] 160’910 207’870 \n\n(100.0 %) (129.2 %)\n\n4.4 Investitionskosten\n\n Total [Fr.] 544’200 1’195’800 \n\n4.5 Kennwerte auf Stufe Nutzenergie\n\n Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\n Mittl. Wärmegestehungskosten* 18.7 Rp./kWh 24.2 Rp./kWh \n\n Mittl. Stromgestehungskosten* \n\n    \n\nZusammenfassung Energiesysteme 23.05.2022 Seite 2\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante 1: Pelletsfeuerung Variante 3: Pelletsfeurungsanlage mit Doppelkessel\n \n\nJährliche Kapitalkosten (Kapitalzins, real: 1.5 %)  \n\nBau- / Anlageteil  Investitionsaus- Nutzungsdauer Annuit.- Heutige jährl. \n\ngaben [Fr.] [Jahre] faktor Kosten\n\nGasdoppelkesselanlage 216’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 12’610 Fr.  \n\nSilo mit Förderanlage (2 Tanks) 48’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 2’820 Fr.  \n\nKamin-Abgasleitung 70’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 4’110 Fr.  \n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 65’700 Fr.  20 Jahre 5.82 % 3’830 Fr.  \n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’990 Fr.  \n\nExpansionsanlage-Anpassung/Ergänz. 6’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % 350 Fr.  \n\nWarmwassererzeugung u. Sanitärinstal. 33’900 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’970 Fr.  \n\nRückbau u. Demontagen Heizung 14’550 Fr.  20 Jahre 5.82 % 850 Fr.  \n\nRückbau Oeltankanlagen 2 Stück 13’700 Fr.  30 Jahre 4.16 % 570 Fr.  \n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanl. 7’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % 410 Fr.  \n\nNebenarbeiten Baumeister,Schreiner etc 37’500 Fr.  40 Jahre 3.34 % 1’250 Fr.  \n\nElektroinstallationen Variante 3 22’200 Fr.  30 Jahre 4.16 % 920 Fr.  \n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 20’600 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’200 Fr.  \n\nFörderung Holzenergie -170’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % -9’900 Fr.  \n\nUnvorhergesehenes 6% 25’251 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’470 Fr.  \n\nZwischentotal inkl. Unvorherges. 446’101 Fr.  \n\nHonorare 22% 98’142 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’720 Fr.  \n\nTotal  544’200 Fr. 22 Jahre  30’170 Fr. \n \n\nJährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)\nBau- / Anlageteil  Anlagewert (ALG)             Jährliche Kosten Heutige jährl. \n\n[Fr.]  Pauschal [Fr.] in [%] ALG Kosten\n\nService Abo 2 Pelletkesselanlage 2’500 Fr.  2’500 Fr.  \n\nAschenentsorgung 900 Fr.  900 Fr.  \n\nKaminfeger 2 Pelletkesselanlage 1’500 Fr.  1’500 Fr.  \n\nEmmissionsmessungen Pelletfeuerung 1’000 Fr.  1’000 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt / MSRL 3’200 Fr.  3’200 Fr.  \n\nBetreuung / Unterhalt Lageräume  600 Fr.   600 Fr.  \n\nAnteil Service BWW-Anlagen  400 Fr.   400 Fr.  \n\nTotal (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: 1.9 %)  10’100 Fr. \n\nJährliche Energiekosten\n\nEnergieträger  Grundge- Verbrauch  Berechnungspreis Energie Heutige jährl. \n\nbühr [Fr./a] [kWh/a] Kosten\n\nElektrizität 1’140 Fr./a  ----  ----  ---            \n\nElektr. (HT) Winter 342 Fr./a 9’960 kWh/a 13.5 Rp/kWh 1’690 Fr.  \n\nElektr. (NT) Winter 456 Fr./a 13’280 kWh/a 12.1 Rp/kWh 2’070 Fr.  \n\nElektr. (HT) Sommer 171 Fr./a 4’980 kWh/a 13.6 Rp/kWh 850 Fr.  \n\nElektr. (NT) Sommer 171 Fr./a 4’980 kWh/a 12.2 Rp/kWh 780 Fr.  \n\nErdgas 15% Biogas 11.5 Rp/kWh\n\nHolzschnitzel 7.9 Rp/kWh\n\nPellets 1’011’800 kWh/a 9.0 Rp/kWh 91’060 Fr.  \n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.3 Rp/kWh\n\nTotal 96’450 Fr. \n\nTotal der jährlichen Kosten Progr.vorschlag Betrachtungsdauer: 24 Jahre\n\nBetrachtungsdauer [BD]* für Berechnung: 20 Jahre Option: Eingabe Betrachtungsdauer: 20 Jahre\n\nKostenstei- Mittelwertfaktor Heutige jährliche Kosten Mittl. jährl. Kosten\n\n gerung (real) (für Energie, W+B) Kap. Energie, W+B Umwelt  über die BD\n\nKapitalkosten  ----  ---- 30’170 Fr. ---- 30’170 Fr. \n\nW+B und UH-Kosten 2.0 % 1.227 10’100 Fr. ---- 12’390 Fr. \n\nEnergiekosten\n\nElektr. (HT) Winter 2.0 % 1.227 1’690 Fr.       2’070 Fr.       \n\nElektr. (NT) Winter 2.0 % 1.227 2’070 Fr.       2’540 Fr.       \n\nElektr. (HT) Sommer 2.0 % 1.227 850 Fr.       1’040 Fr.       \n\nElektr. (NT) Sommer 2.0 % 1.227 780 Fr.       960 Fr.       \n\nErdgas 15% Biogas 2.0 %\n\nHolzschnitzel 2.0 %\n\nPellets 2.0 % 1.227 91’060 Fr.       111’740 Fr.       \n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.0 %\n\nTotal Energiekosten 96’450 Fr. 118’350 Fr. \n\nTotal Umweltkosten\n\nT O T A L 160’910 Fr. \n\nVariante 1 23.05.2022 Seite 3\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante 2: Holzschnitzel/Gas Variante 5: Holzschnitzelfeurung mit bialent Heizkessel Erdgas\n\nJährliche Kapitalkosten (Kapitalzins, real: 1.5 %)  \n\nBau- / Anlageteil  Investitionsaus- Nutzungsdauer Annuit.- Heutige jährl. \n\ngaben [Fr.] [Jahre] faktor Kosten\n\nBivalentfeuerungsanlage Holz/Gas/speicher 265’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 15’450 Fr.  \n\nSilozubehör/Förderanlage (Schnitzelbunker) 205’600 Fr.  20 Jahre 5.82 % 11’980 Fr.  \n\nKamin-Abgasleitung Bivalentanlage 51’200 Fr.  20 Jahre 5.82 % 2’980 Fr.  \n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 101’870 Fr.  20 Jahre 5.82 % 5’930 Fr.  \n\nMSRL und Tableau 37’650 Fr.  20 Jahre 5.82 % 2’190 Fr.  \n\nExpansionsanlage-Anpassung/Ergänz. 6’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % 350 Fr.  \n\nWarmwassererzeugung u. Sanitärinstal. 35’500 Fr.  20 Jahre 5.82 % 2’070 Fr.  \n\nRückbau u. Demontagen Heizung 17’680 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’030 Fr.  \n\nRückbau Oeltankanlagen 2 Stück 13’700 Fr.  30 Jahre 4.16 % 570 Fr.  \n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanl. 6’700 Fr.  20 Jahre 5.82 % 390 Fr.  \n\nNebenarbeiten Baumeister,Schreiner etc 233’540 Fr.  40 Jahre 3.34 % 7’810 Fr.  \n\nElektroinstallationen Variante 5 39’420 Fr.  30 Jahre 4.16 % 1’640 Fr.  \n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 20’600 Fr.  20 Jahre 5.82 % 1’200 Fr.  \n\nFörderung Holzenergie Bivalentanlage -110’000 Fr.  20 Jahre 5.82 % -6’410 Fr.  \n\nUnvorhergesehenes 6% 55’480 Fr.  20 Jahre 5.82 % 3’230 Fr.  \n\nZwischentotal inkl. Unvorherges. 980’140 Fr.  \n\nHonorare 22% 215’631 Fr.  20 Jahre 5.82 % 12’560 Fr.  \n\nTotal 1’195’800 Fr. 24 Jahre  62’970 Fr. \n \n\nJährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)\nBau- / Anlageteil  Anlagewert (ALG)             Jährliche Kosten Heutige jährl. \n\n[Fr.]  Pauschal [Fr.] in [%] ALG Kosten\n\nService Abo 1Gaskesselanlage / 1 Holzfeuerung 4’800 Fr.  4’800 Fr.  \n\nAnteil Service Abo Gaswarnanlage 300 Fr.   300 Fr.  \n\nKaminfeger Bivalent Gas/Holz 2’500 Fr.  2’500 Fr.  \n\nEmmissionsmessungen Gas/Holzfeuerung 2’300 Fr.  2’300 Fr.  \n\nService / Betreuung / Unterhalt / MSRL  3’800 Fr.   3’800 Fr.  \n\nAnteil Service BWW-Anlagen  400 Fr.   400 Fr.  \n\nAschenentsorgung  1’500 Fr.   1’500 Fr.  \n\nUnterhalt Anbau Schnitzelbunker 900 Fr.  900 Fr.  \n\nTotal (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: 1.4 %)  16’500 Fr. \n\nJährliche Energiekosten\n\nEnergieträger  Grundge- Verbrauch  Berechnungspreis Energie Heutige jährl. \n\nbühr [Fr./a] [kWh/a] Kosten\n\nElektrizität 1’140 Fr./a  ----  ----  ---            \n\nElektr. (HT) Winter 342 Fr./a 11’550 kWh/a 13.5 Rp/kWh 1’900 Fr.  \n\nElektr. (NT) Winter 456 Fr./a 15’400 kWh/a 12.1 Rp/kWh 2’320 Fr.  \n\nElektr. (HT) Sommer 171 Fr./a 5’775 kWh/a 13.6 Rp/kWh 960 Fr.  \n\nElektr. (NT) Sommer 171 Fr./a 5’775 kWh/a 12.2 Rp/kWh 880 Fr.  \n\nErdgas 15% Biogas 520 Fr./a 290’960 kWh/a 11.5 Rp/kWh 33’890 Fr.  \n\nHolzschnitzel 694’100 kWh/a 7.9 Rp/kWh 54’830 Fr.  \n\nPellets 9.0 Rp/kWh\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 290’960 kWh/a 2.3 Rp/kWh 6’780 Fr.  \n\nTotal 101’560 Fr. \n\nTotal der jährlichen Kosten Progr.vorschlag Betrachtungsdauer: 24 Jahre\n\nBetrachtungsdauer [BD]* für Berechnung: 20 Jahre Option: Eingabe Betrachtungsdauer: 20 Jahre\n\nKostenstei- Mittelwertfaktor Heutige jährliche Kosten Mittl. jährl. Kosten\n\n gerung (real) (für Energie, W+B) Kap. Energie, W+B Umwelt  über die BD\n\nKapitalkosten  ----  ---- 62’970 Fr. ---- 62’970 Fr. \n\nW+B und UH-Kosten 2.0 % 1.227 16’500 Fr. ---- 20’250 Fr. \n\nEnergiekosten\n\nElektr. (HT) Winter 2.0 % 1.227 1’900 Fr.       2’340 Fr.       \n\nElektr. (NT) Winter 2.0 % 1.227 2’320 Fr.       2’850 Fr.       \n\nElektr. (HT) Sommer 2.0 % 1.227 960 Fr.       1’180 Fr.       \n\nElektr. (NT) Sommer 2.0 % 1.227 880 Fr.       1’080 Fr.       \n\nErdgas 15% Biogas 2.0 % 1.227 33’890 Fr.       41’590 Fr.       \n\nHolzschnitzel 2.0 % 1.227 54’830 Fr.       67’290 Fr.       \n\nPellets 2.0 %\n\nCO2-Abgabe Gasfeuerung 2.0 % 1.227 6’780 Fr.       8’320 Fr.       \n\nTotal Energiekosten 101’560 Fr. 124’650 Fr. \n\nTotal Umweltkosten\n\nT O T A L 207’870 Fr. \n    \n\nVariante 2 23.05.2022 Seite 4\n\n\n\nSanierung Heizzentrale UG Altersiedlung Haus E 8600 Dübendorf\n\nVariante Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\nPelletsfeuerungHolzschnitzel/Gas 0 0\n\n136720 181030 0 0\n\n160910 207870 0 0\n\n0\n\n20’000  \n\n40’000  \n\n60’000  \n\n80’000  \n\n100’000  \n\n120’000  \n\n140’000  \n\n160’000  \n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.]  Energiekosten [Fr.]  Betriebskosten [Fr.]  Kapitalkosten [Fr.]\n\nTotal der jährlichen Kosten über den Betrachtungszeitraum\n\nVariante 1 Pelletsfeuerung Variante 2 Holzschnitzel/Gas\nVariante 3   0.0 % Variante 4   0.0 %\n\n11000\n\n61000\n\n111000\n\n161000\n\n211000\n\n261000\n\nKostensteigerung über den Betrachtungszeitraum\n\nVariante 1 Pelletsfeuerung Variante 2 Holzschnitzel/Gas\nVariante 3 0 Variante 4 0\n\n0\n\n20’000  \n\n40’000  \n\n60’000  \n\n80’000  \n\n100’000  \n\n120’000  \n\n140’000  \n\n160’000  \n\nPelletsfeuerung Holzschnitzel/Gas   0.0 %   0.0 %\n\nVariante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4\n\nTotal der jährlichen Kosten über den Betrachtungszeitraum\n\n Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.]  Energiekosten [Fr.]  Betriebskosten [Fr.]  Kapitalkosten [Fr.]\n\nDiagramme 23.05.2022 Seite 6\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung                                   \nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n31.01.2022\n\nVariante 1_2 - Brennwert-Gasfeuerungsanlage\n\nVariantenvergleich-Kostenabschätzung: inkl. MWst\n\nGasdoppelkesselanlage 88’420 Fr.\nKomplette Doppelgasbrennwertheizkesselanlage bis 560 kW 79’800 Fr. .\nEinbringung; Montage; Instrumentierung 8’620 Fr.\n\nKamin-Abgasleitung 22’620 Fr.\nKomplette Abgasleitung als Kaminsanierung 1 Kaminzug 21’760 Fr.\n2. Kaminzug umgenutzt für Raumbelüftung 860 Fr.\n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 97’680 Fr.\nHauptleitung Anschluss Doppel-Heizkesselanlage 33’700 Fr.\nHauptverteilung / Heizgruppenanschluss 29’730 Fr.\nHeizgruppenanschluss für BWW-Ladung mit 2 neuen Speicher 32’090 Fr.\nHeizungsbefüllarbeiten 2’160 Fr.\n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.\nHeizungsregulierung Heizzentrale 16’600 Fr.\nSchaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale 7’450 Fr.\nErweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage 10’150 Fr.\n\nExpansionsanlage-Anpassung 1’100 Fr.\nÜbernahme/Anpassung best. Expansionsanlage Jg. 2018 1’100 Fr.\n\nSanitärinstallationen Boileranpassung 22’200 Fr.\nBoilerladekreis neue BWW-Speicher Altersiedlung 9’260 Fr.\nSanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage 12’940 Fr.\n\nRückbau und Demontagen Heizung 18’300 Fr.\nRückbauarbeiten Heizzentrale 12’400 Fr.\nAnpassungen Erdgasversorgung 4’700 Fr.\nÜbernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage 1’200 Fr.\n\nRückbau Oeltankanlage 2 Stück 13’700 Fr.\nRückbauarbeiten best. Oeltankanlagen Nr. 3 + 4 12’200 Fr.\nFachgerechte Entsorgung / Abmeldung 1’500 Fr.\n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage 7’500 Fr.\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage Heizraum 800 Fr.\nKompl. direkte Verbrennungsluftzufuhr zur Doppelkesselanl. 6’700 Fr.\n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 17’900 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Alterssiedlung E 8’950 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Pflegeheim D 8’950 Fr.\n\nElektroinstallationen Variante 1_2 Gasheizung 20’900 Fr.\nElektriker Rückbauten Heizentrale Altersiedlung E / Prov. 2’370 Fr.\nElektroneuinstallationen Heizzentrale und Komm-Bus etc. 15’940 Fr.\nElektroneuinstallationen Oeltankraum Nr. 3 + 4 1’940 Fr.\nElektroprov. für Mobile Heizzentrale Zentrale E + Pflegeheim D 650 Fr.\n\n     \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 1\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung\nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n31.01.2022\n\nVariante 1_2 - Brennwert-Gasfeuerungsanlage\n\nNebenarbeiten Baumeister / Schreiner / Maler etc. 20’000 Fr.\nSchreinerarbeiten Kellertüren Oeltankraum Nr. 3 + 4 2’590 Fr.\nSchreinerarbeiten Frischluftfenster Heizraum 860 Fr.\nBaumeisterarbeiten Türausschnitte Oeltankraum Nr. 3 + 4 etc. 10’130 Fr.\nBaumeisterarbeiten Sockelabtragung Heizzentrale 1’080 Fr.\nMalerabeiten Anteil Ausbesserungen 1’570 Fr.\nAllgemeine Arbeiten / Eingaben an Ämter 3’770 Fr.\n\nHonorare 0 Fr.\nHonorar Heizungsingenieur in Honorarkosten\nHonorar Elektroplan in Honorarkosten\nHonorar Architekt/Bauleitung in Honorarkosten\nHonorar Bauingenieur nicht enthalten\nHonorar Landschaftsarch./Spezialisten nicht enthalten\n\nTotal Investitionskosten 364’520 Fr.\n\nEnergiebedarf Heizung:\n\nEnergieverbrauch Heizung Altersiedlung / Wohnheim / Pflegeheim 494’000 kWh/a 100.00% 494’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 366’000 kWh/a 100.00% 366’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Heizung 100.00% 860’000 kWh/a\n\nGasverbrauch Heizung + Warmwasser:\n\nGasverbrauch Heizung Heizzentrale in der Altersiedlung 494’000 kWh/a 0.95 520’000 kWh/a\nGasverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 366’000 kWh/a 0.91 402’198 kWh/a\nTotal Gasverbrauch 922’198 kWh/a\n\nStromverbrauch Heizung:\n\nStromverbrauch Heizung Gasheizkessel/Pumpen etc. Heizzentrale 15’600 kWh 1.00 15’600 kWh/a\nStromverbrauch Warmwasser Ladepumpen/WWZ-Pumpen 6’400 kWh 1.00 6’400 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 22’000 kWh/a\n\nStromverbrauch:\n\nHilfsenergie Heizung 860’000 kWh 0.50% 4’300 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 22’000 kWh 100.00% 22’000 kWh/a\nTotal Stromverbrauch 26’300 kWh/a\n\nSommer (HT) 15.00% 3’945 kWh/a\n\nSommer (NT) 15.00% 3’945 kWh/a\n\nWinter (HT) 30.00% 7’890 kWh/a\n\nWinter (NT) 40.00% 10’520 kWh/a\n\n100.00% 26’300 kWh/a\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 2\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung                                   \nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n31.01.2022\n\nVariante 3 Pelletsfeuerungsanlage\n\nVariantenvergleich-Kostenabschätzung: inkl. MWst\n\nPelletsfeuerungsanlage mit Speicher 216’500 Fr.\nZwei Pelletkesselanlage 2x250 kW 177’700 Fr.\nPufferspeicher 2x4500 ltr. platzgeschweisst 38’800 Fr.\n\nSilo mit Förderanlage (2 Tanks) 48’500 Fr.\nSilo- und Förderanlage mit Tankräumen 48’500 Fr.\n\nKamin-Abgasleitungen für zwei Pelletskessel 70’500 Fr.\n2 Komplette Abgasleitung als Kaminsanierung in 2 Kaminzügen 69’700 Fr.\nAnbau-Kaminluftzug  umgenutzt für Raumbelüftung 800 Fr.\n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 65’700 Fr.\nHauptverteilung / Kesselanschluss / Heizgruppenanschluss 52’770 Fr.\nHeizgruppenanschluss für BWW-Ladung mit 1 neuem Speicher 9’700 Fr.\nHeizungsbefüllarbeiten 3’230 Fr.\n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.\nHeizungsregulierung Heizzentrale 16’600 Fr.\nSchaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale 7’450 Fr.\nErweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage 10’150 Fr.\n\nExpansionsanlage-Anpassung 6’000 Fr.\nÜbernahme/Anpassung best. Expansionsanlage Jg. 2018 1’100 Fr.\nErweiterung Expansionsanlage /Anpassung 4’900 Fr.\n\nWarmwassererzeugung und Sanitärinstallationen 33’900 Fr.\nBoilerladekreis + 1x neuer BWW-Speicher 1750 ltr. Altersiedlung 26’900 Fr.\nSanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage 7’000 Fr.\n\nRückbau und Demontagen Heizung 14’550 Fr.\nRückbauarbeiten Heizzentrale 12’400 Fr.\nAnpassungen Erdgasversorgung 1’750 Fr.\nÜbernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage 400 Fr.\n\nRückbau Oeltankanlage 2 Stück 13’700 Fr.\nRückbauarbeiten best. Oeltankanlagen Nr. 3 + 4 12’200 Fr.\nFachgerechte Entsorgung / Abmeldung 1’500 Fr.\n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage 7’000 Fr.\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage Heizraum 800 Fr.\nVerbrennungsluftzufuhr zur Doppelkesselanl. 6’200 Fr.\n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 20’600 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Alterssiedlung E 10’300 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Pflegeheim D 10’300 Fr.\n\nElektroinstallationen Variante 3 Pelletsfeuerung 22’200 Fr.\nElektriker Rückbauten Heizentrale Altersiedlung E / Prov. 2’370 Fr.\nElektroneuinstallationen Heizzentrale und Komm-Bus etc. 17’240 Fr.\nElektroneuinstallationen Oeltankraum Nr. 3 + 4 1’940 Fr.\nElektroprov. für Mobile Heizzentrale Zentrale E + Pflegeheim D 650 Fr.\n\n     \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 3\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung\nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n31.01.2022\n\nVariante 3 Pelletsfeuerungsanlage\n\nNebenarbeiten Baumeister / Schreiner / Maler etc. 37’500 Fr.\nSchreinerarbeiten Kellertüren Oeltankraum-Pellestlager Nr. 3 + 4 4’990 Fr.\nSchreinerarbeiten Frischluftfenster Heizraum 860 Fr.\nBrandschutzisolation Fördersystem Pelett 5’900 Fr.\nBaumeisterarbeiten Türausschnitte Oeltankraum Nr. 3 + 4 etc. 10’130 Fr.\nBaumeisterarbeiten Sockelabtragung Heizzentrale 1’080 Fr.\nBaumeisterarbeiten Silo Lichtschacht / Füll- Entlüftung / Frässarbeiten 10’770 Fr.\nAllgemeine Arbeiten / Eingaben an Ämter 3’770 Fr.\n\nFörderung Holzenergie / Fördergelder -170’000 Fr.\nFördergelder Förderung Holzenergie -170’000 Fr.\n\nHonorare 0 Fr.\nHonorar Heizungsingenieur in Honorarkosten\nHonorar Elektroplan in Honorarkosten\nHonorar Architekt/Bauleitung in Honorarkosten\nHonorar Bauingenieur nicht enthalten\nHonorar Landschaftsarch./Spezialisten nicht enthalten\n\nTotal Investitionskosten 420’850 Fr.\n\nEnergiebedarf Heizung:\n\nEnergieverbrauch Heizung Altersiedlung / Wohnheim / Pflegeheim 494’000 kWh/a 100.00% 494’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 366’000 kWh/a 100.00% 366’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Heizung 100.00% 860’000 kWh/a\n\nPelletsverbrauch Heizung + Warmwasser:\n\nPelletsverbrauch Heizung Heizzentrale in der Altersiedlung 494’000 kWh/a 0.85 581’176 kWh/a\nPelletsverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 366’000 kWh/a 0.85 430’588 kWh/a\nTotal Gasverbrauch 1’011’765 kWh/a\n\nStromverbrauch Heizung:\n\nStromverbrauch Heizung Pelletsheizkessel/Pumpen etc. Heizzentrale 22’500 kWh 1.00 22’500 kWh/a\nStromverbrauch Warmwasser Ladepumpen/WWZ-Pumpen 6’400 kWh 1.00 6’400 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 28’900 kWh/a\n\nStromverbrauch:\n\nHilfsenergie Heizung 860’000 kWh 0.50% 4’300 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 28’900 kWh 100.00% 28’900 kWh/a\nTotal Stromverbrauch 33’200 kWh/a\n\nSommer (HT) 15.00% 4’980 kWh/a\n\nSommer (NT) 15.00% 4’980 kWh/a\n\nWinter (HT) 30.00% 9’960 kWh/a\n\nWinter (NT) 40.00% 13’280 kWh/a\n\n100.00% 33’200 kWh/a\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 4\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung                                   \nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n31.01.2022\n\nVariante 4 Brennwert-Gasfeuerungsanlage bivalent LW WP\n\nVariantenvergleich-Kostenabschätzung: inkl. MWst\n\nGasdoppelkesselanlage 82’100 Fr.\nKomplette Doppelgasbrennwertheizkesselanlage bis 480 kW 73’480 Fr. .\nEinbringung; Montage; Instrumentierung 8’620 Fr.\n\nBivalent Luftwasser Wärmepumpe mit Speicheranlage 230’500 Fr.\nKomplette LW WP Anlage mit Ausseneinheit Verdampfertisch 120 kW 176’100 Fr. .\nHauptleitungen Anschluss WP-Aussenverdampfer 19’400 Fr.\nHauptleitungen Anschluss WP-Heizungseinbindung 23’700 Fr.\nEnergiespeicheranlage zur Wärmepumpe 11’300 Fr.\n\nKamin-Abgasleitung 22’620 Fr.\nKomplette Abgasleitung als Kaminsanierung 1 Kaminzug 21’760 Fr.\n2. Kaminzug umgenutzt für Raumbelüftung 860 Fr.\n\nHeizungsinstallation mit Gruppen / Expansion 102’480 Fr.\nHauptleitung Anschluss Doppel-Heizkesselanlage 33’700 Fr.\nHauptverteilung / Heizgruppenanschluss 29’730 Fr.\nHeizgruppenanschluss für BWW-Ladung mit 2 neuen Speicher 32’090 Fr.\nHeizungsbefüllarbeiten 2’160 Fr.\nÜbernahme/Anpassung best. Expansionsanlage Jg. 2018 4’800 Fr.\n\nMSRL und Tableau 34’200 Fr.\nHeizungsregulierung Heizzentrale 16’600 Fr.\nSchaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale 7’450 Fr.\nErweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage 10’150 Fr.\n\nSanitärinstallationen Boileranpassung 22’200 Fr.\nBoilerladekreis neue BWW-Speicher Altersiedlung 9’260 Fr.\nSanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage 12’940 Fr.\n\nRückbau und Demontagen Heizung 14’100 Fr.\nRückbauarbeiten Heizzentrale 8’200 Fr.\nAnpassungen Erdgasversorgung 4’700 Fr.\nÜbernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage 1’200 Fr.\n\nRückbau Oeltankanlage 2 Stück 13’700 Fr.\nRückbauarbeiten best. Oeltankanlagen Nr. 3 + 4 12’200 Fr.\nFachgerechte Entsorgung / Abmeldung 1’500 Fr.\n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage 7’500 Fr.\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage Heizraum 800 Fr.\nKompl. direkte Verbrennungsluftzufuhr zur Doppelkesselanl. 6’700 Fr.\n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 17’900 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Alterssiedlung E 8’950 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Pflegeheim D 8’950 Fr.\n\n     \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 5\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung\nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n31.01.2022\n\nVariante 4 Brennwert-Gasfeuerungsanlage bivalent LW WP\n\nElektroinstallationen Variante 4 Gas bivalent LW WP 34’300 Fr.\nElektriker Rückbauten Heizentrale Altersiedlung E / Prov. 2’370 Fr.\nElektroneuinstallationen Heizzentrale Gas/WP und Komm-Bus etc. 16’700 Fr.\nElektroneuinstallationen Heizzentrale Wärmepumpenanlage 12’640 Fr.\nElektroneuinstallationen Oeltankraum Nr. 3 + 4 1’940 Fr.\nElektroprov. für Mobile Heizzentrale Zentrale E + Pflegeheim D 650 Fr.\n\nNebenarbeiten Baumeister / Schreiner / Maler etc. 22’130 Fr.\nSchreinerarbeiten Kellertüren Oeltankraum Nr. 3 + 4 2’590 Fr.\nSchreinerarbeiten Frischluftfenster Heizraum 860 Fr.\nBaumeisterarbeiten Türausschnitte Oeltankraum Nr. 3 + 4 etc. 10’130 Fr.\nBaumeisterarbeiten Sockelabtragung Heizzentrale 1’080 Fr.\nMalerabeiten Anteil Ausbesserungen 1’570 Fr.\nAllgemeine Arbeiten / Eingaben an Ämter 5’900 Fr.\n\nNebenarbeiten Aufstellung Tischkühler und Zubehör 35’100 Fr.\nBaumeisterarbeiten zu Aussenverdampfer 15’100 Fr.\nSichtschutzeinrichtungen zu Aussenverdampfer 20’000 Fr.\n\nFörderung Wärmepumpen / Fördergelder -48’000 Fr.\nFördergelder Förderung Wärmepumpe Bivalentanlagen -48’000 Fr.\n\nHonorare 0 Fr.\nHonorar Heizungsingenieur in Honorarkosten\nHonorar Elektroplan in Honorarkosten\nHonorar Architekt/Bauleitung in Honorarkosten\nHonorar Bauingenieur in Honorarkosten\nHonorar Landschaftsarch./Spezialisten in Honorarkosten\n\nTotal Investitionskosten 590’830 Fr.\n\nEnergiebedarf Heizung:\n\nEnergieverbrauch Heizung Altersiedlung / Wohnheim / Pflegeheim 494’000 kWh/a 100.00% 494’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 366’000 kWh/a 100.00% 366’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Heizung 100.00% 860’000 kWh/a\n\nGasverbrauch Heizung + Warmwasser:\n\nGasverbrauch Heizung Heizzentrale in der Altersiedlung 297’000 kWh/a 0.95 312’632 kWh/a\nGasverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 238’000 kWh/a 0.91 261’538 kWh/a\nTotal Gasverbrauch 574’170 kWh/a\n\nStromverbrauch Heizung:\n\nStromverbrauch Heizung Gasheizkessel/Pumpen etc. Heizzentrale 15’600 kWh 1.00 15’600 kWh/a\nStromverbrauch Warmwasser Ladepumpen/WWZ-Pumpen 6’400 kWh 1.00 6’400 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 22’000 kWh/a\n\nStromverbrauch Wärmepumpe:\n\nStromverbrauch Anteil Heizung Wärmepumpe 197’000 kWh 3.40 57’941 kWh/a\nStromverbrauch Anteil Warmwasser Wärmepumpe 128’000 kWh 2.50 51’200 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Wärmepumpe 109’141 kWh/a\n\nStromverbrauch:\n\nHilfsenergie Heizung 860’000 kWh 0.60% 5’160 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 131’141 kWh 100.00% 131’141 kWh/a\nTotal Stromverbrauch 136’301 kWh/a\n\nSommer (HT) 15.00% 20’445 kWh/a\n\nSommer (NT) 15.00% 20’445 kWh/a\n\nWinter (HT) 30.00% 40’890 kWh/a\n\nWinter (NT) 40.00% 54’520 kWh/a\n\n100.00% 136’301 kWh/a\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 6\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung                                   \nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n18.05.2022\n\nVariante 5 bivalent Holzschnitzel-/Gasfeuerungsanlage\n\nVariantenvergleich-Kostenabschätzung: inkl. MWst\n\nBivalentfeuerungsanlage Gas/Holz mit Speicher 265’200 Fr.\nBrennwertgasfeuerungsanlage bis 1x250 kW 46’500 Fr.\nHolzschnitzelkesselanlage 1x280 kW 75’400 Fr.\nAbgassystem Holzfeuerung 47’400 Fr.\nEntaschung / Reinigung 7’500 Fr.\nMSR-System 8’100 Fr.\nRL-Hochhaltung System 9’200 Fr.\nLieferung / Montage Holzfeuerung 32’300 Fr.\nPufferspeicher 2x4500 ltr. platzgeschweisst 38’800 Fr.\n\nSilozubehör mit Förderanlage (Schnitzelbunker) 205’600 Fr.\nSchnitzelbunker-Fülldeckelanlage 68’900 Fr.\nSchnitzelbunker Austragung 37’700 Fr.\nBrennstofftransportsystem 34’400 Fr.\nZwischenschnecke Kessel 1 32’300 Fr.\nBelüftung Silo/Silovorraum 32’300 Fr.\n\nKamin-Abgasleitungen  für Bivalentanlage 51’200 Fr.\n1 Komplette Abgasleitung als Kaminsanierung für Gasfeuerung 17’200 Fr.\n1 Komplette Abgasleitung als Kaminsanierung für Holzfeuerung 33’400 Fr.\nAnbau-Kaminluftzug  umgenutzt für Silobelüftung 600 Fr.\n\nHeizungsinstallation mit Gruppen 101’870 Fr.\nHauptleitungen Anschluss Gasheizkessel 25’300 Fr.\nHauptverteilung / Kesselanschluss / Heizgruppenanschluss 63’100 Fr.\nHeizgruppenanschluss für BWW-Ladung mit 1 neuem Speicher 9’700 Fr.\nHeizungsbefüllarbeiten 3’770 Fr.\n\nMSRL und Tableau 37’650 Fr.\nHeizungsregulierung Heizzentrale 19’400 Fr.\nSchaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale 8’100 Fr.\nErweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage 10’150 Fr.\n\nExpansionsanlage-Anpassung 6’000 Fr.\nÜbernahme/Anpassung best. Expansionsanlage Jg. 2018 1’100 Fr.\nErweiterung Expansionsanlage /Anpassung 4’900 Fr.\n\nWarmwassererzeugung und Sanitärinstallationen 35’500 Fr.\nBoilerladekreis + 1x neuer BWW-Speicher 1750 ltr. Altersiedlung 26’900 Fr.\nSanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage 8’600 Fr.\n\nRückbau und Demontagen Heizung 17’680 Fr.\nRückbauarbeiten Heizzentrale 12’400 Fr.\nAnpassungen Erdgasversorgung 4’100 Fr.\nÜbernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage 1’180 Fr.\n\nRückbau Oeltankanlage 2 Stück 13’700 Fr.\nRückbauarbeiten best. Oeltankanlagen Nr. 3 + 4 12’200 Fr.\nFachgerechte Entsorgung / Abmeldung 1’500 Fr.\n\nVerbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage 6’700 Fr.\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage Heizraum 700 Fr.\nVerbrennungsluftzufuhr zur Doppelkesselanl. 6’000 Fr.\n\n     \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 7\n\n\n\nMobile Heizzentrale / Provisorium 20’600 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Alterssiedlung E 10’300 Fr.\nMobile Heizzentrale für BWW-Versorgung Pflegeheim D 10’300 Fr.\n\nElektroinstallationen Variante 5 Holzschnitzel-/Gasfeuerung 39’420 Fr.\nElektriker Rückbauten Heizentrale Altersiedlung E / Prov. 2’370 Fr.\nElektroneuinstallationen Heizzentrale und Komm-Bus etc. 34’460 Fr.\nElektroneuinstallationen Oeltankraum Nr. 3 + 4 1’940 Fr.\nElektroprov. für Mobile Heizzentrale Zentrale E + Pflegeheim D 650 Fr.\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 8\n\n\n\nAnhang Berechnungsgrundlagen\nVariantenvergleich Wärmeerzeugung\nIMWIL ASZ Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\n18.05.2022\n\nVariante 5 bivalent Holzschnitzel-/Gasfeuerungsanlage\n\nNebenarbeiten Baumeister / Schreiner / Maler etc. 233’540 Fr.\nSchreinerarbeiten Kellertüren Oeltankraum-Lager Nr. 3 + 4 2’590 Fr.\nSchreinerarbeiten Frischluftfenster Heizraum 860 Fr.\nBrandschutzisolation Fördersystem Holzschnitzel 4’520 Fr.\nBaumeisterarbeiten Türausschnitte Oeltankraum Nr. 3 + 4 etc. 10’130 Fr.\nBaumeisterarbeiten Sockelabtragung Heizzentrale 1’080 Fr.\nBaumeisterarbeiten Anbau Holzschnitzelbunker 99’100 Fr.\nBaumeisterarbeiten Anschluss an bestehendes Gebäude 10’770 Fr.\nBudget Leitungsumlegearbeiten Elektro 43’080 Fr.\nBudget Leitungsumlegearbeiten Wasser/Kanalisation 32’310 Fr.\nBudget Anpassungen Zufahrt 8’600 Fr.\nBudget Sonderbewilligungen 5’400 Fr.\nAllgemeine Arbeiten / Eingaben an Ämter 6’500 Fr.\nBegleitung QM-Holzwerke 8’600 Fr.\n\nFörderung Holzenergie / Fördergelder Bivalentanlagen -110’000 Fr.\nFördergelder Förderung Holzenergie Anteil Holzschnitzelfeuerung -110’000 Fr.\n\nHonorare 0 Fr.\nHonorar Heizungsingenieur in Honorarkosten\nHonorar Elektroplan in Honorarkosten\nHonorar Architekt/Bauleitung in Honorarkosten\nHonorar Bauingenieur nicht enthalten\nHonorar Landschaftsarch./Spezialisten nicht enthalten\n\nTotal Investitionskosten 924’660 Fr.\n\nEnergiebedarf Heizung:\n\nEnergieverbrauch Heizung Altersiedlung / Wohnheim / Pflegeheim 494’000 kWh/a 100.00% 494’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 366’000 kWh/a 100.00% 366’000 kWh/a\nEnergieverbrauch Heizung 100.00% 860’000 kWh/a\n\nHolzschnitzelverbrauch Heizung + Warmwasser_Anteil:\n\nHolzschnitzelverbrauch Heizung Heizzentrale in der Altersiedlung 370’000 kWh/a 0.85 435’294 kWh/a\nHolzschnitzelverbrauchverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 220’000 kWh/a 0.85 258’824 kWh/a\nTotal Gasverbrauch 694’118 kWh/a\n\nGasverbrauch Heizung + Warmwasser_Anteil:\n\nGasverbrauch Heizung Heizzentrale in der Altersiedlung 124’000 kWh/a 0.95 130’526 kWh/a\nGasverbrauch Warmwasser Altersiedlung / Pflegeheim 146’000 kWh/a 0.91 160’440 kWh/a\nTotal Gasverbrauch 290’966 kWh/a\n\nStromverbrauch Heizung:\n\nStromverbrauch Heizung Holzheizkessel und Zubehör/Gasheizkessel(Pumpen etc. Heizzentrale27’800 kWh 1.00 27’800 kWh/a\nStromverbrauch Warmwasser Ladepumpen/WWZ-Pumpen 6’400 kWh 1.00 6’400 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 34’200 kWh/a\n\nStromverbrauch:\n\nHilfsenergie Heizung 860’000 kWh 0.50% 4’300 kWh/a\nTotal Stromverbrauch Heizung 34’200 kWh 100.00% 34’200 kWh/a\nTotal Stromverbrauch 38’500 kWh/a\n\nSommer (HT) 15.00% 5’775 kWh/a\n\nSommer (NT) 15.00% 5’775 kWh/a\n\nWinter (HT) 30.00% 11’550 kWh/a\n\nWinter (NT) 40.00% 15’400 kWh/a\n\n100.00% 38’500 kWh/a\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Variantenvergleich\\Energiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022.xlsx Seite 9\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n0 0.0 GROBKOSTENSCHÄTZUNG Variante Erdgas\n\n1 1.0 Zentrale Alterssiedlung Haus E\n1 240 0 Heizungsanlage Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 240 1 Rückbauarbeiten Heizzentrale\nKompletter Rückbau der alten Heizungsinstallationen\nin der Heizzentrale sowie Anpassungen für die Neuinstallat-\nionen sowie Abtransport und Entsorgungsgebühren\n\n11’500Fr.       \n\n1 240 2 Anpassung Erdgasversorgung\nNeue Erdgasversorgungsleitungen ab Gasraum bis zu den\nzwei neuen Gasbrennwertheizkesselanlagen inkl. allen nötigen \nArmaturen und Sicherheitseinrichtungen\n\n4’400Fr.         \n\n1 240 3 Übernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage\nUmplatzieren der bestehenden Gaswarnsensoren; neu \nParametrierung der Anlage und Wiederinbetriebnahme der \nZentrale Siemens Gas Gard XL Jg. 2014\n\n1’100Fr.         \n\n1 240 4 Doppel-Gasbrennwertheizkesselanlage\nKomplette Doppelgasbrennwertheizkesselanlage 600 kW inkl. \nden nötigen Instrumentierungen / Sicherheitseinrichtung \nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n82’100Fr.       \n\n1 240 5 Abgasleitungsanlage als Kaminsanierung\nKomplette Abgasleitung (1 Kaminzug) passend zur System-\nDoppelkesselgasbrennwertheizkesselanlage 600 kW inkl. \nAbgasrohrverbindung Kamin zu Gaskesselanlage. \nRückbauarbeiten Kaminzug 1 Einsatz und und Anpassungen \nKaminzug 2 zur natürliche Raumbelüftungsanlage. Heizraum; \nDirkete Verbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung \nBaustelleinrichtungen / LKW-Kran-Hebebühnen Einsatz.  \nEinbringung/Installation/Übergabe\nmit Testlauf\n\n21’000Fr.       \n\n1 240 6 Hauptleitungen Anschluss Doppel-Heizkesselanlage\nKomplette Anschlussleitungen mit den nötigen Armaturen / \nKesselkreisumwälzpumpen / Kleinarmaturen / Leitungs-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n31’300Fr.       \n\n1 240 7 Option: Heizungskorrosionsschutzanlage\nKomplette Korrosionsschutzanlage mittels Elysator industrial \n50 c inkl. den nötigen Instrumentierungen / Armaturen / \nSystemeinbindung mit Kleinumwälzpumpe / \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 6'900 )\n\n1 240 8 Option: Heizungsentlüftungs-/Entgasungsanlage\nKomplette, automatische Heizungs- Entlüftungs- \nEntgasungssystemanlage mittels Reflex servitec inkl. den \nnötigen Instrumentierungen / Armaturen / Systemeinbindung  \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 4'800 )\n\n1 240 9 Übernahme/Anpassungen best. Expansionsanlage\nWiederverwendung und Einbindung der bestehenden \nKompressoren-Expansionsanlage Reflex RG 500 Jg. 2018 \ninkl. Zwischengefäss. Neuanschluss an die neue \nHeizungsanlage; neu Parametrierung der Anlage und \nWiederinbetriebnahme\n\n1’000Fr.         \n\n1 240 10 Hauptverteilung / Heizgruppenanschluss\nKomplette Hauptverteilung mit Anschlussleitungen und den \nnötigen Armaturen / Sicherheitseinrichtungen. Komplette \nHeizgruppen mit Umwälzpumpen / Regelventilen / Armaturen  \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die Heiz-\nGruppe Alterssiedlung und Fernleitung WH / PFH. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n27’600Fr.       \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 1\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n1 240 11 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKomplette Heizgruppe mit Umwälzpumpe / Regelventil / \nArmaturen / Plattenwärmetauscher / Leitungsverbindungen mit \nLeitungsdämmungen für die Heizgruppe Boilerladegruppe \nAlterssiedlung. Komplette BWW-Speicheranlage mit zwei \nEdelstahlspeicherbehälter à 1250 Liter inkl. Speicherwärme-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n29’800Fr.       \n\n1 240 12 Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Heizungsregulierung für die Doppelkesselanlage \nprov.Bestand BWW-Ladung; zwei Heizgruppenregulierungen \nund Reserve Anschluss. Einbindung Alarm Gaswarn; Brand; \nWasseraufbereitung; Kontr. Lüftung Expansions; Entgasung \netc. Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende Gebäude-\nleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n15’400Fr.       \n\n1 240 13 Schaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung Heizzentrale; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n6’900Fr.         \n\n1 240 14 Erweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage\nKomplette Gebäudeleitsystemerweiterung für die \nHeizungsregulierung Alterssiedlung / UST Pfelegeheim / UST \nWohnheim Attika Heizung und Lüftung. Aufgebaut/Erweitert \nauf das bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg \nAG. Anlage komplett mit Sofware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion\n\n9’400Fr.         \n\n1 240 15 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Heizzentrale / \nKesselanlagen Alterssiedlung und Fernleitungsanteil inkl. \nNachentlüftungsarbeiten und Übergabe an den \nAnlagebetreiber.\n\n2’000Fr.         \n\n1 240 16 Einsatz Mobile Heizzentrale\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Alterssiedlung in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das\nSanitärnetz; Inbetriebnahme und Oel Managment \n(Betriebsstoffe werden sep. abgerechnet) Überwachung \nwährend der Einsatzdauer.\n\n8’300Fr.         \n\n1 240 17 Rückbau best. Oeltankanlagen\nDie bestehenden Oeltankanlagen Nr.3 und Nr. 4 mit \nzylindrischen Heizoeltanks à 45'000 Liter sind bereits still-\ngelegt. Zerlegen der 2 x 45'000 Liter Oeltankanlage und \nAbtransport und fachgerechte Entsorgung der demontierten \nAnlageteile inkl. Tankfüll-Entlüftungsleitungen.\n(bauseitige Arbeiten siehe separate Auflistung) \n\n12’700Fr.       \n\n1 240 Total Heizungsanlage 264’500Fr.           \n\n1 244 0 Lüftungsanlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 244 1 Verbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage im Heizraum; \nDirekte Verbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung bis \nzu den zwei Gasbrennwertheizkesseln.  \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n6’900Fr.         \n\n1 244 Total Lüftungsanlagen 6’900Fr.               \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 2\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n1 250 0 Sanitäranlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 250 1 Boilerladekreis BWW-Speicher Alterssiedlung\nKompletter Boilerladekreis (Trinkwasserinstallation) ab PLWT \nbis zu den zwei BWW-Speicherzellen inkl. Lade-\nUmwälzpumpe / Regelventil / Armaturen / Sicherheitsein-\nrichtungen / Leitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen \nmit Alublech für den Boilerladekreis Alterssiedlung. \nKondensatabflussleitung ab Neutralisationsanlagen der zwei \nGasheizkesselanlagen bis bestehender Kanalanschluss.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n8’600Fr.         \n\n1 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage\nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlagen bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder Alterssiedlung inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen mit Alublech \nund Anpassungen an die alten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n12’000Fr.       \n\n1 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie Alterssiedlung wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 8'900 )\n\n1 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher im \nAlterssiedlung. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage für den \nKorrosionsschutz der bestehenden Eisenrohrverteilung des \nSanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 22'800 )\n\n1 250 Total Sanitäranlagen 20’600Fr.             \n\n1 Total Zentrale Alterssiedlung Haus E exkl. MWSt. 292’000Fr.           \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 3\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n2 2.0 Unterstation Pflegeheim Haus B\n2 240 0 Heizungsanlage Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 240 1 Rückbauarbeiten Unterstation Pflegeheim\nKompletter Rückbau der alten Heizung/Sanitär-Installationen\nin der Unterstation Pflegeheim sowie Anpassungen für die \nNeuinstallationen sowie Abtransport und Entsorgungs-\ngebühren\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe\nKompletter Ersatz der Heizungsunterstation/Verteilung mit \nAnschlussleitungen und den nötigen Armaturen / \nSicherheitseinrichtungen. Komplette Heizgruppe mit \nUmwälzpumpe / Regelventil / Armaturen  \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die Heiz-\nGruppe Pflegeheim. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n15’400Fr.       \n\n2 240 3 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKomplette Heizgruppe mit Umwälzpumpe / Regelventil / \nArmaturen / Leitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen \nfür die Heizgruppe Boilerladegruppe Pflegeheim. Komplette \nBWW-Speicheranlage mit einem Edelstahlspeicherbehälter  à \n2000 Liter mit integriertem Heizregister ; inkl. Speicher-wärme-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n23’200Fr.       \n\n2 240 4 Heizungsregulierung Heizungsunterstation\nKomplette Heizungsregulierung für die BWW-Ladung; eine \nHeizgruppenregulierung und Reserve Anschluss. Einbindung \nAlarm; Brand; Wasseraufbereitung etc. Aufgebaut/Erweitert auf \ndas bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. \nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’000Fr.         \n\n2 240 5 Schaltschrank Heizungsregulierung UST Pflegeheim\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung UST Pflegheim; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 6 Zusatz Integration 6 Ventilatoren\nIntegration der bestehenden 6 Abluftventilatoren-Absicherung \ninkl. Zeitschaltfunktionen in die neue Heizungsregulierungs-\nstation resp. Schaltschrankanlage UST Pflegeheim.\nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nSchaltschrankerweiterung / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n3’200Fr.         \n\n2 240 7 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Raumheizung \nPflegeheim und Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungs-\narbeiten und Übergabe an den Anlagebetreiber.\n\n1’600Fr.         \n\n2 240 8 Einsatz Mobile Heizzentrale\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Pflegeheim in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das Sanitärnetz; \nInbetriebnahme und Oel Managment (Betriebsstoffe werden \nsep. abgerechnet) Überwachung während der Einsatzdauer.\n\n8’300Fr.         \n\n2 240 Total Heizungsanlage 66’700Fr.             \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 4\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n2 250 0 Sanitäranlagen Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 250 1 Boilerladekreis BWW-Speicher UST Pflegeheim\nEntfällt bei Boileranlage mit integriertem Heizregister.\n\n-Fr.             \n\n2 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage\nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlage bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder USt Pflegeheim inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen und \nAnpassungen an die alten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n7’200Fr.         \n\n2 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie UST Pflegeheim wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 6'600 )\n\n2 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher in \nder USt Pflegeheim. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage \nfür den Korrosionsschutz der bestehenden Eisenroh-\nrverteilung des Sanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(nicht zwingend bei Boileranlage mit integriertem Heizregister)\n\n( Fr. 14'400 )\n\n2 250 Total Sanitäranlagen 7’200Fr.               \n\n2 Total Unterstation Pflegeheim Haus B exkl. MWSt. 73’900Fr.             \n\n3 3.0 Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n3 240 0 Heizungsanlage Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n\n3 240 1 Rückbauarbeiten in der Unterstation Wohnheim Attika.\nKompletter Rückbau der zu ersetzenden alten Anlageteilen\nin der Unterstation Wohnheim Attika: Anschluss BHZ Attika \nund Kontrollierte Lüftungsanlage Wohnheim. Anpassungen für \ndie Neuinstallationen / Abtransport und Entsorgungs-gebühren\n\n1’000Fr.         \n\n3 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe BH Attika\nErsatz der Heizgruppenumwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n1’600Fr.         \n\n3 240 3 Sanierung Heizungsanschluss / Lüftung Wohnheim\nErsatz der Intern-Umwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen.\nEinbau der neuen Regulierungsfeldgeräte für die \nLuftüngsanlage Wohnheim. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n2’900Fr.         \n\n3 240 4 Heizungs-/Lüftungsregulierung UST Wohnheim Attika\nKomplette Heizungsregulierung für die Lüftungsanlage Wohn- \nHeim und Heizgruppenregulierung BHZ Attika. Einbindung \nAlarm; Brand; Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende \nGebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett \nmit Hardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’400Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 5\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n3 240 5 Klein-Schaltschrank H/L-Regulierung UST Attika\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-und \nLüftungsregulierung UST Wohnheim Attika; komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’500Fr.         \n\n3 240 6 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil UST Wohnheim Attika \nund Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungsarbeiten und \nÜbergabe an den Anlagebetreiber.\n\n300Fr.            \n\n3 240 Total Heizungsanlage 17’700Fr.             \n\n4 4.0 Nebenarbeiten\n4 249 0 Nebenarbeiten Nebenarbeiten\n\n4 249 1 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der Heizzentrale Alters-\nsiedlung. Anpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport \nund Entsorgungsgebühren\n\n2’200Fr.         \n\n4 249 2 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Pflegeim. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n1’500Fr.         \n\n4 249 3 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Wohnheim Attika. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n500Fr.            \n\n4 249 4 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der Heizzentrale (ohne Sanitär-\nRaum) Alterssiedlung. Einbau neuer \nKommunikationsbusleitung. Anpassungen / Ergänzungen / \nElektroprüfmessungen\n\n14’800Fr.       \n\n4 249 5 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Pflegeim inkl. \nUmplatzieren des neuen Schaltschrankes UST Pflegeheim. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n9’200Fr.         \n\n4 249 6 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Wohnheim Attika. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n5’500Fr.         \n\n4 249 7 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen inkl. Beleuchtung im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung  Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n1’800Fr.         \n\n4 249 8 Elektroinstallationen\nElektriker: Prov. Elektroanschluss Mobile Heizzentrale Zentrale \nund Ust Pflegeheim inkl. Rückbauten.\n\n600Fr.            \n\n4 249 9 Schreinerarbeiten\nNeue Kellerrauminnentüren für neue Lagerräume im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung.  \n\n2’400Fr.         \n\n4 249 10 Schreinerarbeiten\nAnpassungen Frischluftfenster im Heizraum; Blindabdeckung \nmit Ausschnitte etc. \n\n800Fr.            \n\n4 249 11 Baumeisterarbeit\nTürausschnitte  im alten Oeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG \nAlterssiedlung für den Ausbau der Tankanlage und neue \nRaumzugänge.Rückbau der Oelschutzverputzwannen in den \nobigen Räumen; Rückbau der alten Oeltankauflagekonsolen \ninkl. Bodenausglättungen.\n\n9’400Fr.         \n\n4 249 12 Baumeisterarbeit\nOelwannen-Ummauerung im Heizraum Rückbauen inkl. \nBodenausglättungen.\n\n1’000Fr.         \n\n4 249 13 Option: Malerarbeiten\nHeizraum und Sanitärtechnikraum im Alterssiedlung UG sowie \nTechnikraum UST Pflegeheim herausstreichen inkl. \nKleinausbesserungsarbeiten.\n\n( Fr. 3'200 )\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 6\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\n4 249 14 Allgemein\nZusatzkleinarbeiten / Eingabe an die zuständigen Ämter inkl. \nGebühren / Arbeitsschnittstellen-Kooridinationen etc.\n\n3’500Fr.         \n\n4 249 Total Nebenarbeiten 53’200Fr.             \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 7\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas 31.01.2022 / V2\n\nZUSAMMENFASSUNG nach Gewerk\n\n240 Total Heizungsanlage 348’900Fr.        \n\n244 Total Lüftungsanlagen 6’900Fr.            \n\n250 Total Sanitäranlagen 27’800Fr.          \n\nTotal Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär 383’600Fr.        \n\n249 Total Nebenarbeiten 53’200Fr.          \n\nTotal Gewerke H/L/S mit Nebenarbeiten 436’800Fr.        \n\n294\n295\n\nHonorare inkl. Plankopien/Vervielfältigungen 87’400Fr.          \n\nTOTAL exkl. MWSt. 524’200Fr.        \n7.7% inkl. MWSt. 564’563Fr.        \n\n436’800.00Fr.      \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas\\V2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 8\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n0 0.0 GROBKOSTENSCHÄTZUNG Variante Pellets\n\n1 1.0 Zentrale Alterssiedlung Haus E\n1 240 0 Heizungsanlage Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 240 1 Rückbauarbeiten Heizzentrale mit Speicher\nKompletter Rückbau der alten Heizungsinstallationen\nin der Heizzentrale sowie Anpassungen für die Neuinstallat-\nionen sowie Abtransport und Entsorgungsgebühren\n\n11’500Fr.       \n\n1 240 2 Rückbau Erdgasversorgung\nKomletter Rückbau und Demontage der Gasleitung inkl. \nGaszähler u DRV.\nAusserbetriebnahme Gaswarnfühler inkl. Rückbau/Ausbau\n\n2’000Fr.         \n\n1 240 3 Zwei Pelletkesselanlage (2x250 kW), \nKessel Schmid 240 UTSD mit Kesselregulierung u \nErweiterungsmodul Kaskade, Entaschungsbehälter, \nRücklaufhochhaltungskompnenten (Pumpe, Mischventil etc.)\nPufferspeicher 2x 4500 ltr platzgeschweisst\nAbgas-Elektrofilter pro Kessel\ninkl. den nötigen Instrumentierungen / Sicherheitseinrichtung \nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n165’000Fr.     \n\n1 240 5 Silo- und Förderanlage mit 2 Tankräume\nmit Befüll- und Entlüftungsstutzen, Prallschutzmatten, \nSaugaustragung, Transportschnecke mit Zubhör, Schrägboden \netc. Brandsicherungen, Förder-Rückluftschlauch, \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n45’000Fr.       \n\n1 240 6 Pufferspeicher 2x 4500 ltr platzgeschweisst\nStahlpeicher komplette mit Dämmungen, Einbringung und \nplatzschweissung\n\n36’000Fr.       \n\n1 240 7 Abgasleitungsanlagen als Kaminsanierung\nKomplette Abgasleitungen  (2 Kaminzug) passend zur je \n250 kW Pelletkessel  inkl. Abgasrohrverbindung\nRückbauarbeiten Kaminzug 1+2, Verbrennungsluftzufuhr-\nAnlage ab Frischluftöffnung / Baustelleinrichtungen / LKW-\nKran-Hebebühnen Einsatz.  Einbringung/Installation/Übergabe \nmit Testlauf\n\n65’500Fr.       \n\n1 240 8 Option: Heizungskorrosionsschutzanlage\nKomplette Korrosionsschutzanlage mittels Elysator industrial \n50 c inkl. den nötigen Instrumentierungen / Armaturen / \nSystemeinbindung mit Kleinumwälzpumpe / \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 6'900 )\n\n1 240 9 Option: Heizungsentlüftungs-/Entgasungsanlage\nKomplette, automatische Heizungs- Entlüftungs- \nEntgasungssystemanlage mittels Reflex servitec inkl. den \nnötigen Instrumentierungen / Armaturen / Systemeinbindung  \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 4'800 )\n\n1 240 10 Anpassung-Sanierung Expansionsanlage\nErgänzung und Einbindung Expansionsautomat Reflex500 Jg. \n2018 zu dem bestehenden Kompressoren-Expansionsanlage \ninkl. Zwischengefäss, \nZusatzexpansionsgefäss;Sicherheitsventil. Neuanschluss an \ndie neue Heizungsanlage; neu Parametrierung der Anlage und \nWiederinbetriebnahme \n\n5’500Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 1\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n1 240 11 Hauptverteilung / Kesselanschluss / \nHeizgruppenanschluss\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme komplette \nAnschlussleitungen ab Kessel bis Speicher mit den nötigen \nArmaturen, Erstellen Kesselhochhaltegruppe.\nKomplette Hauptverteilung mit Anschlussleitungen und den \nnötigen Armaturen / Sicherheitseinrichtungen ab Speicher bis \nHeizverteiler Gruppe Alterssiedlung und Fernleitung WH / \nPFH. Komplette Heizgruppen mit Umwälzpumpen / \nRegelventilen / Armaturen  Leitungsverbindungen mit \nLeitungsdämmungen für die Heizgruppe Alterssiedlung und \nFernleitung WH / PFH. \n\n49’000Fr.       \n\n1 240 12 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKompletter Heizgruppenanschluss für den Anschluss der \nneuen Boileranlage. Umwälzpumpe / Regelventil. \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die \nHeizgruppe Boilerladegruppe Alterssiedlung. \nHeizungsanschluss auf die neue Boilerladestation zwei \nbestehenden Boilerladeregister mit Übernahme der \nbestehenden Ladepumpen / Armaturen / Regelteile. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n9’000Fr.         \n\n1 240 13 Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Heizungsregulierung für die Doppelkesselanlage \nprov.Bestand BWW-Ladung; zwei Heizgruppenregulierungen \nund Reserve Anschluss. Einbindung Alarm Gaswarn; Brand; \nWasseraufbereitung; Kontr. Lüftung Expansions; Entgasung \netc. Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende Gebäude-\nleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n14’000Fr.       \n\n1 240 14 Schaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung Heizzentrale; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n6’900Fr.         \n\n1 240 15 Erweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage\nKomplette Gebäudeleitsystemerweiterung für die \nHeizungsregulierung Alterssiedlung / UST Pfelegeheim / UST \nWohnheim Attika Heizung und Lüftung. Aufgebaut/Erweitert \nauf das bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg \nAG. Anlage komplett mit Sofware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion\n\n9’400Fr.         \n\n1 240 16 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Heizzentrale / \nKesselanlagen Alterssiedlung und Fernleitungsanteil inkl. \nNachentlüftungsarbeiten und Übergabe an den \nAnlagebetreiber.\n\n3’000Fr.         \n\n1 240 17 Einsatz Mobile Heizzentrale 60 Tage\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Alterssiedlung in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das\nSanitärnetz; Inbetriebnahme und Oel Managment \n(Betriebsstoffe werden sep. abgerechnet) Überwachung \nwährend der Einsatzdauer.\n\n9’500Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 2\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n1 240 18 Rückbau best. Oeltankanlagen\nDie bestehenden Oeltankanlagen Nr.3 und Nr. 4 mit \nzylindrischen Heizoeltanks Ä 45'000 Liter sind bereits still-\ngelegt. Zerlegen der 2 x 45'000 Liter Oeltankanlage und \nAbtransport und fachgerechte Entsorgung der demontierten \nAnlageteile inkl. Tankfüll-Entlüftungsleitungen.\n(bauseitige Arbeiten siehe separate Auflistung) \n\n12’700Fr.       \n\n1 240 Total Heizungsanlage 444’000Fr.           \n\n1 244 0 Lüftungsanlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 244 1 Verbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage im Heizraum;  \nVerbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung bis zu den \nzwei Pelletsheizkesseln.  \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n6’500Fr.         \n\n1 244 Total Lüftungsanlagen 6’500Fr.               \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 3\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\n\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n1 250 0 Sanitäranlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 250 1 Neue BWW-Speicher inkl. Ladekreis BWW-Speicher \n\nAlterssiedlung\n\nLieferung und Montage (Platzschweisung !) von neuem \n\nChromstahlspeicher 1750 ltr. mit Magro-Boilerladekreis (PT, \n\nPumpen,Ventile etc.). \n\n25’000Fr.       \n\n1 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage und \n\nThemische Ablaufsicherung \n\nAnschluss KW für therm Ablaufsicherung. Ersatz der WW-\n\nZirkulationsumwälzpumpe inkl. Absicherung im neuen \n\nSchaltschrank. \n\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n6’500Fr.         \n\n1 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\n\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie Alterssiedlung wird \n\nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \n\nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \n\nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\n\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \n\neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\n\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 8'900 )\n\n1 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\n\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\n\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher im \n\nAlterssiedlung. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage für den \n\nKorrosionsschutz der bestehenden Eisenrohrverteilung des \n\nSanitärnetzes ausgerüstet. \n\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 22'800 )\n\n1 250 Total Sanitäranlagen 31’500Fr.             \n\n1 Total Zentrale Alterssiedlung Haus E exkl. MWSt. 482’000Fr.           \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 4\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n2 2.0 Unterstation Pflegeheim Haus B\n2 240 0 Heizungsanlage Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 240 1 Rückbauarbeiten Unterstation Pflegeheim\nKompletter Rückbau der alten Heizung/Sanitär-Installationen\nin der Unterstation Pflegeheim sowie Anpassungen für die \nNeuinstallationen sowie Abtransport und Entsorgungs-\ngebühren\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe\nKompletter Ersatz der Heizungsunterstation/Verteilung mit \nAnschlussleitungen und den nötigen Armaturen / \nSicherheitseinrichtungen. Komplette Heizgruppe mit \nUmwälzpumpe / Regelventil / Armaturen  \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die Heiz-\nGruppe Pflegeheim. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n15’400Fr.       \n\n2 240 3 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKomplette Heizgruppe mit Umwälzpumpe / Regelventil / \nArmaturen / Leitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen \nfür die Heizgruppe Boilerladegruppe Pflegeheim. Komplette \nBWW-Speicheranlage mit einem Edelstahlspeicherbehälter  à \n2000 Liter mit integriertem Heizregister ; inkl. Speicher-wärme-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n23’200Fr.       \n\n2 240 4 Heizungsregulierung Heizungsunterstation\nKomplette Heizungsregulierung für die BWW-Ladung; eine \nHeizgruppenregulierung und Reserve Anschluss. Einbindung \nAlarm; Brand; Wasseraufbereitung etc. Aufgebaut/Erweitert auf \ndas bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. \nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’000Fr.         \n\n2 240 5 Schaltschrank Heizungsregulierung UST Pflegeheim\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung UST Pflegheim; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 6 Zusatz Integration 6 Ventilatoren\nIntegration der bestehenden 6 Abluftventilatoren-Absicherung \ninkl. Zeitschaltfunktionen in die neue Heizungsregulierungs-\nstation resp. Schaltschrankanlage UST Pflegeheim.\nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nSchaltschrankerweiterung / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n3’200Fr.         \n\n2 240 7 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Raumheizung \nPflegeheim und Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungs-\narbeiten und Übergabe an den Anlagebetreiber.\n\n1’600Fr.         \n\n2 240 8 Einsatz Mobile Heizzentrale 60 Tage\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Pflegeheim in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das Sanitärnetz; \nInbetriebnahme und Oel Managment (Betriebsstoffe werden \nsep. abgerechnet) Überwachung während der Einsatzdauer.\n\n9’500Fr.         \n\n2 240 Total Heizungsanlage 67’900Fr.             \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 5\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n2 250 0 Sanitäranlagen Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 250 1 Boilerladekreis BWW-Speicher UST Pflegeheim\nEntfällt bei Boileranlage mit integriertem Heizregister.\n\n-Fr.             \n\n2 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage\nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlage bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder USt Pflegeheim inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen und \nAnpassungen an die alten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n7’200Fr.         \n\n2 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie UST Pflegeheim wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 6'600 )\n\n2 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher in \nder USt Pflegeheim. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage \nfür den Korrosionsschutz der bestehenden Eisenroh-\nrverteilung des Sanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(nicht zwingend bei Boileranlage mit integriertem Heizregister)\n\n( Fr. 14'400 )\n\n2 250 Total Sanitäranlagen 7’200Fr.               \n\n2 Total Unterstation Pflegeheim Haus B exkl. MWSt. 75’100Fr.             \n\n3 3.0 Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n3 240 0 Heizungsanlage Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n\n3 240 1 Rückbauarbeiten in der Unterstation Wohnheim Attika.\nKompletter Rückbau der zu ersetzenden alten Anlageteilen\nin der Unterstation Wohnheim Attika: Anschluss BHZ Attika \nund Kontrollierte Lüftungsanlage Wohnheim. Anpassungen für \ndie Neuinstallationen / Abtransport und Entsorgungs-gebühren\n\n1’000Fr.         \n\n3 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe BH Attika\nErsatz der Heizgruppenumwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n1’600Fr.         \n\n3 240 3 Sanierung Heizungsanschluss / Lüftung Wohnheim\nErsatz der Intern-Umwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen.\nEinbau der neuen Regulierungsfeldgeräte für die \nLuftüngsanlage Wohnheim. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n2’900Fr.         \n\n3 240 4 Heizungs-/Lüftungsregulierung UST Wohnheim Attika\nKomplette Heizungsregulierung für die Lüftungsanlage Wohn- \nHeim und Heizgruppenregulierung BHZ Attika. Einbindung \nAlarm; Brand; Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende \nGebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett \nmit Hardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’400Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 6\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n3 240 5 Klein-Schaltschrank H/L-Regulierung UST Attika\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-und \nLüftungsregulierung UST Wohnheim Attika; komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’500Fr.         \n\n3 240 6 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil UST Wohnheim Attika \nund Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungsarbeiten und \nÜbergabe an den Anlagebetreiber.\n\n300Fr.            \n\n3 240 Total Heizungsanlage 17’700Fr.             \n\n4 4.0 Nebenarbeiten\n4 249 0 Nebenarbeiten Nebenarbeiten\n\n4 249 1 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der Heizzentrale Alters-\nsiedlung. Anpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport \nund Entsorgungsgebühren\n\n2’200Fr.         \n\n4 249 2 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Pflegeim. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n1’500Fr.         \n\n4 249 3 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Wohnheim Attika. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n500Fr.            \n\n4 249 4 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der Heizzentrale mit \nSilozubehör (ohne Sanitär-Raum) Alterssiedlung. Einbau \nneuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n16’000Fr.       \n\n4 249 5 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Pflegeim inkl. \nUmplatzieren des neuen Schaltschrankes UST Pflegeheim. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n9’200Fr.         \n\n4 249 5b Brandschutzisolation Fördersystem Pelett\nBranschutzverkleidung\n\n5’500Fr.         \n\n4 249 6 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Wohnheim Attika. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n5’500Fr.         \n\n4 249 7 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen inkl. Beleuchtung im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung  Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n1’800Fr.         \n\n4 249 8 Elektroinstallationen\nElektriker: Prov. Elektroanschluss Mobile Heizzentrale Zentrale \nund Ust Pflegeheim inkl. Rückbauten.\n\n600Fr.            \n\n4 249 9 Schreinerarbeiten\nNeue Kellerrauminnentüren für neue PelletslLagerräume im \nalten Oeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung.  \n\n4’600Fr.         \n\n4 249 10 Schreinerarbeiten\nAnpassungen Frischluftfenster im Heizraum; Blindabdeckung \nmit Ausschnitte etc. \n\n800Fr.            \n\n4 249 11 Baumeisterarbeit\nTürausschnitte  im alten Oeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG \nAlterssiedlung für den Ausbau der Tankanlage und neue \nRaumzugänge.Rückbau der Oelschutzverputzwannen in den \nobigen Räumen; Rückbau der alten Oeltankauflagekonsolen \ninkl. Bodenausglättungen.\n\n9’400Fr.         \n\n4 249 12 Baumeisterarbeit\nOelwannen-Ummauerung im Heizraum Rückbauen inkl. \nBodenausglättungen.\n\n1’000Fr.         \n\n4 249 13 Baumeisterarbieten\nSilo Lichtschacht für Füll und Lüftung/ Belüftung\nWand/Treppenabgang fräsen für Einbringung Kessel inkl. \nAufmauerung/Betonierung.\n\n10’000Fr.       \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 7\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\n4 249 14 Allgemein\nZusatzkleinarbeiten / Eingabe an die zuständigen Ämter inkl. \nGebühren / Arbeitsschnittstellen-Kooridinationen etc.\n\n3’500Fr.         \n\n4 249 Total Nebenarbeiten 72’100Fr.             \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 8\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Pelletsfeuerung 31.01.2022\n\nZUSAMMENFASSUNG nach Gewerk\n\n240 Total Heizungsanlage 529’600Fr.        \n\n244 Total Lüftungsanlagen 6’500Fr.            \n\n250 Total Sanitäranlagen 38’700Fr.          \n\nTotal Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär 574’800Fr.        \n\n249 Total Nebenarbeiten 72’100Fr.          \n\nTotal Gewerke H/L/S mit Nebenarbeiten 646’900Fr.        \n\n294\n295\n\nHonorare inkl. Plankopien/Vervielfältigungen 116’000Fr.        \n\nTOTAL exkl. MWSt. 762’900Fr.        \n7.7% inkl. MWSt. 821’643Fr.        \n\n646’900.00Fr.      \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Pellet\\V_Pelett_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 9\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n0 0.0 GROBKOSTENSCHÄTZUNG Variante Erdgas / LW-WP\n\n1 1.0 Zentrale Alterssiedlung Haus E\n1 240 0 Heizungsanlage Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 240 1 Rückbauarbeiten Heizzentrale\nKompletter Rückbau der alten Heizungsinstallationen\nin der Heizzentrale sowie Anpassungen für die Neuinstallat-\nionen sowie Abtransport und Entsorgungsgebühren\n\n11’500Fr.       \n\n1 240 2 Anpassung Erdgasversorgung\nNeue Erdgasversorgungsleitungen ab Gasraum bis zu den\nzwei neuen Gasbrennwertheizkesselanlagen inkl. allen nötigen \nArmaturen und Sicherheitseinrichtungen\n\n4’400Fr.         \n\n1 240 3 Übernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage\nUmplatzieren der bestehenden Gaswarnsensoren; neu \nParametrierung der Anlage und Wiederinbetriebnahme der \nZentrale Siemens Gas Gard XL Jg. 2014\n\n1’100Fr.         \n\n1 240 4 Doppel-Gasbrennwertheizkesselanlage\nKomplette Doppelgasbrennwertheizkesselanlage 600 kW inkl. \nden nötigen Instrumentierungen / Sicherheitseinrichtung \nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n82’100Fr.       \n\n1 240 5 Abgasleitungsanlage als Kaminsanierung\nKomplette Abgasleitung (1 Kaminzug) passend zur System-\nDoppelkesselgasbrennwertheizkesselanlage 600 kW inkl. \nAbgasrohrverbindung Kamin zu Gaskesselanlage. \nRückbauarbeiten Kaminzug 1 Einsatz und und Anpassungen \nKaminzug 2 zur natürliche Raumbelüftungsanlage. Heizraum; \nDirkete Verbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung \nBaustelleinrichtungen / LKW-Kran-Hebebühnen Einsatz.  \nEinbringung/Installation/Übergabe\nmit Testlauf\n\n21’000Fr.       \n\n1 240 6 Hauptleitungen Anschluss Doppel-Heizkesselanlage\nKomplette Anschlussleitungen mit den nötigen Armaturen / \nKesselkreisumwälzpumpen / Kleinarmaturen / Leitungs-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n31’300Fr.       \n\n1 240 7 Luftwasserwärmepumpe mit Aussenverdampfer\nKomplette Luftwasserwärmepumpenanlage ca. 120 kW\nmit Tischverdampferanlage Aussenaufstellung inkl. den \nnötigen Instrumentierungen / Sicherheitseinrichtung Komplette \nHeizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser. Erweiterung der Heizungsregelung und \nEinbindung in das Gebäudeleitsystem. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n163’500Fr.     \n\n1 240 8 Hauptleitungen Anschluss WP-Aussenverdampfer\nKomplette Anschlussleitungen mit den nötigen Armaturen / \nUmwälzpumpe / Kleinarmaturen / Leitungs-\nDämmungen. Frostschutzmittelfüllung und Expansionsanlage. \nSpezial Hauseinführungsverbindungen und erdverlegte \nAnschlussleitungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n18’000Fr.       \n\n1 240 9 Hauptleitungen Anschluss WP-Heizungseinbindung\nKomplette Anschlussleitungen mit den nötigen Armaturen / \nUmwälzpumpe / Kleinarmaturen / Leitungs-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n22’000Fr.       \n\n1 240 10 Energiespeicheranlage zur Wärmepumpe\nKomplette Energiespeicherzellen Standard Inhalt ca. 2x2000 \nltr. inkl. Wärmedämmung und Verbindungsleitungen und \nLeitungsdämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n10’500Fr.       \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 1\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n1 240 11 Option: Heizungskorrosionsschutzanlage\nKomplette Korrosionsschutzanlage mittels Elysator industrial \n50 c inkl. den nötigen Instrumentierungen / Armaturen / \nSystemeinbindung mit Kleinumwälzpumpe / \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 6'900 )\n\n1 240 12 Option: Heizungsentlüftungs-/Entgasungsanlage\nKomplette, automatische Heizungs- Entlüftungs- \nEntgasungssystemanlage mittels Reflex servitec inkl. den \nnötigen Instrumentierungen / Armaturen / Systemeinbindung  \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 4'800 )\n\n1 240 13 Übernahme/Anpassungen best. Expansionsanlage\nErgänzung und Einbindung Expansionsautomat Reflex500 Jg. \n2018 zu dem bestehenden Kompressoren-Expansionsanlage \ninkl. Zwischengefäss, \nZusatzexpansionsgefäss;Sicherheitsventil. Neuanschluss an \ndie neue Heizungsanlage; neu Parametrierung der Anlage und \nWiederinbetriebnahme \n\n4’500Fr.         \n\n1 240 14 Hauptverteilung / Heizgruppenanschluss\nKomplette Hauptverteilung mit Anschlussleitungen und den \nnötigen Armaturen / Sicherheitseinrichtungen. Komplette \nHeizgruppen mit Umwälzpumpen / Regelventilen / Armaturen  \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die Heiz-\nGruppe Alterssiedlung und Fernleitung WH / PFH. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n27’600Fr.       \n\n1 240 15 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKomplette Heizgruppe mit Umwälzpumpe / Regelventil / \nArmaturen / Plattenwärmetauscher / Leitungsverbindungen mit \nLeitungsdämmungen für die Heizgruppe Boilerladegruppe \nAlterssiedlung. Komplette BWW-Speicheranlage mit zwei \nEdelstahlspeicherbehälter à 1250 Liter inkl. Speicherwärme-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n29’800Fr.       \n\n1 240 16 Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Heizungsregulierung für die Doppelkesselanlage \nprov.Bestand BWW-Ladung; zwei Heizgruppenregulierungen \nund Reserve Anschluss. Einbindung Alarm Gaswarn; Brand; \nWasseraufbereitung; Kontr. Lüftung Expansions; Entgasung \netc. Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende Gebäude-\nleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n15’400Fr.       \n\n1 240 17 Schaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung Heizzentrale; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n6’900Fr.         \n\n1 240 18 Erweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage\nKomplette Gebäudeleitsystemerweiterung für die \nHeizungsregulierung Alterssiedlung / UST Pfelegeheim / UST \nWohnheim Attika Heizung und Lüftung. Aufgebaut/Erweitert \nauf das bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg \nAG. Anlage komplett mit Sofware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion\n\n9’400Fr.         \n\n1 240 18 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Heizzentrale / \nKesselanlagen Alterssiedlung und Fernleitungsanteil inkl. \nNachentlüftungsarbeiten und Übergabe an den \nAnlagebetreiber.\n\n2’000Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 2\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n1 240 19 Einsatz Mobile Heizzentrale\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Alterssiedlung in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das\nSanitärnetz; Inbetriebnahme und Oel Managment \n(Betriebsstoffe werden sep. abgerechnet) Überwachung \nwährend der Einsatzdauer.\n\n8’300Fr.         \n\n1 240 20 Rückbau best. Oeltankanlagen\nDie bestehenden Oeltankanlagen Nr.3 und Nr. 4 mit \nzylindrischen Heizoeltanks à 45'000 Liter sind bereits still-\ngelegt. Zerlegen der 2 x 45'000 Liter Oeltankanlage und \nAbtransport und fachgerechte Entsorgung der demontierten \nAnlageteile inkl. Tankfüll-Entlüftungsleitungen.\n(bauseitige Arbeiten siehe separate Auflistung) \n\n12’700Fr.       \n\n1 240 Total Heizungsanlage 482’000Fr.           \n\n1 244 0 Lüftungsanlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 244 1 Verbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage im Heizraum; \nDirekte Verbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung bis \nzu den zwei Gasbrennwertheizkesseln.  \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n6’900Fr.         \n\n1 244 Total Lüftungsanlagen 6’900Fr.               \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 3\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n1 250 0 Sanitäranlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 250 1 Boilerladekreis BWW-Speicher Alterssiedlung\nKompletter Boilerladekreis (Trinkwasserinstallation) ab PLWT \nbis zu den zwei BWW-Speicherzellen inkl. Lade-\nUmwälzpumpe / Regelventil / Armaturen / Sicherheitsein-\nrichtungen / Leitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen \nmit Alublech für den Boilerladekreis Alterssiedlung. \nKondensatabflussleitung ab Neutralisationsanlagen der zwei \nGasheizkesselanlagen bis bestehender Kanalanschluss.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n8’600Fr.         \n\n1 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage\nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlagen bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder Alterssiedlung inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen mit Alublech \nund Anpassungen an die alten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n12’000Fr.       \n\n1 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie Alterssiedlung wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 8'900 )\n\n1 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher im \nAlterssiedlung. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage für den \nKorrosionsschutz der bestehenden Eisenrohrverteilung des \nSanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 22'800 )\n\n1 250 Total Sanitäranlagen 20’600Fr.             \n\n1 Total Zentrale Alterssiedlung Haus E exkl. MWSt. 509’500Fr.           \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 4\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n2 2.0 Unterstation Pflegeheim Haus B\n2 240 0 Heizungsanlage Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 240 1 Rückbauarbeiten Unterstation Pflegeheim\nKompletter Rückbau der alten Heizung/Sanitär-Installationen\nin der Unterstation Pflegeheim sowie Anpassungen für die \nNeuinstallationen sowie Abtransport und Entsorgungs-\ngebühren\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe\nKompletter Ersatz der Heizungsunterstation/Verteilung mit \nAnschlussleitungen und den nötigen Armaturen / \nSicherheitseinrichtungen. Komplette Heizgruppe mit \nUmwälzpumpe / Regelventil / Armaturen  \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die Heiz-\nGruppe Pflegeheim. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n15’400Fr.       \n\n2 240 3 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKomplette Heizgruppe mit Umwälzpumpe / Regelventil / \nArmaturen / Leitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen \nfür die Heizgruppe Boilerladegruppe Pflegeheim. Komplette \nBWW-Speicheranlage mit einem Edelstahlspeicherbehälter  à \n2000 Liter mit integriertem Heizregister ; inkl. Speicher-wärme-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n23’200Fr.       \n\n2 240 4 Heizungsregulierung Heizungsunterstation\nKomplette Heizungsregulierung für die BWW-Ladung; eine \nHeizgruppenregulierung und Reserve Anschluss. Einbindung \nAlarm; Brand; Wasseraufbereitung etc. Aufgebaut/Erweitert auf \ndas bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. \nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’000Fr.         \n\n2 240 5 Schaltschrank Heizungsregulierung UST Pflegeheim\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung UST Pflegheim; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 6 Zusatz Integration 6 Ventilatoren\nIntegration der bestehenden 6 Abluftventilatoren-Absicherung \ninkl. Zeitschaltfunktionen in die neue Heizungsregulierungs-\nstation resp. Schaltschrankanlage UST Pflegeheim.\nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nSchaltschrankerweiterung / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n3’200Fr.         \n\n2 240 7 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Raumheizung \nPflegeheim und Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungs-\narbeiten und Übergabe an den Anlagebetreiber.\n\n1’600Fr.         \n\n2 240 8 Einsatz Mobile Heizzentrale\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Pflegeheim in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das Sanitärnetz; \nInbetriebnahme und Oel Managment (Betriebsstoffe werden \nsep. abgerechnet) Überwachung während der Einsatzdauer.\n\n8’300Fr.         \n\n2 240 Total Heizungsanlage 66’700Fr.             \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 5\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n2 250 0 Sanitäranlagen Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 250 1 Boilerladekreis BWW-Speicher UST Pflegeheim\nEntfällt bei Boileranlage mit integriertem Heizregister.\n\n-Fr.             \n\n2 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage\nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlage bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder USt Pflegeheim inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen und \nAnpassungen an die alten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n7’200Fr.         \n\n2 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie UST Pflegeheim wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 6'600 )\n\n2 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher in \nder USt Pflegeheim. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage \nfür den Korrosionsschutz der bestehenden Eisenroh-\nrverteilung des Sanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(nicht zwingend bei Boileranlage mit integriertem Heizregister)\n\n( Fr. 14'400 )\n\n2 250 Total Sanitäranlagen 7’200Fr.               \n\n2 Total Unterstation Pflegeheim Haus B exkl. MWSt. 73’900Fr.             \n\n3 3.0 Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n3 240 0 Heizungsanlage Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n\n3 240 1 Rückbauarbeiten in der Unterstation Wohnheim Attika.\nKompletter Rückbau der zu ersetzenden alten Anlageteilen\nin der Unterstation Wohnheim Attika: Anschluss BHZ Attika \nund Kontrollierte Lüftungsanlage Wohnheim. Anpassungen für \ndie Neuinstallationen / Abtransport und Entsorgungs-gebühren\n\n1’000Fr.         \n\n3 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe BH Attika\nErsatz der Heizgruppenumwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n1’600Fr.         \n\n3 240 3 Sanierung Heizungsanschluss / Lüftung Wohnheim\nErsatz der Intern-Umwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen.\nEinbau der neuen Regulierungsfeldgeräte für die \nLuftüngsanlage Wohnheim. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n2’900Fr.         \n\n3 240 4 Heizungs-/Lüftungsregulierung UST Wohnheim Attika\nKomplette Heizungsregulierung für die Lüftungsanlage Wohn- \nHeim und Heizgruppenregulierung BHZ Attika. Einbindung \nAlarm; Brand; Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende \nGebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett \nmit Hardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’400Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 6\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n3 240 5 Klein-Schaltschrank H/L-Regulierung UST Attika\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-und \nLüftungsregulierung UST Wohnheim Attika; komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’500Fr.         \n\n3 240 6 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil UST Wohnheim Attika \nund Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungsarbeiten und \nÜbergabe an den Anlagebetreiber.\n\n300Fr.            \n\n3 240 Total Heizungsanlage 17’700Fr.             \n\n4 4.0 Nebenarbeiten\n4 249 0 Nebenarbeiten Nebenarbeiten\n\n4 249 1 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der Heizzentrale Alters-\nsiedlung. Anpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport \nund Entsorgungsgebühren\n\n2’200Fr.         \n\n4 249 2 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Pflegeim. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n1’500Fr.         \n\n4 249 3 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Wohnheim Attika. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n500Fr.            \n\n4 249 4 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der Heizzentrale (ohne Sanitär-\nRaum) Alterssiedlung. Anschluss Gasheizkessel und \nWärmepumpenanlage. Einbau neuer Kommunikations-\nbusleitung. Anpassungen / Ergänzungen / \nElektroprüfmessungen\n\n27’200Fr.       \n\n4 249 5 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Pflegeim inkl. \nUmplatzieren des neuen Schaltschrankes UST Pflegeheim. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n9’200Fr.         \n\n4 249 6 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Wohnheim Attika. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n5’500Fr.         \n\n4 249 7 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen inkl. Beleuchtung im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung  Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n1’800Fr.         \n\n4 249 8 Elektroinstallationen\nElektriker: Prov. Elektroanschluss Mobile Heizzentrale Zentrale \nund Ust Pflegeheim inkl. Rückbauten.\n\n600Fr.            \n\n4 249 9 Schreinerarbeiten\nNeue Kellerrauminnentüren für neue Lagerräume im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung.  \n\n2’400Fr.         \n\n4 249 10 Schreinerarbeiten\nAnpassungen Frischluftfenster im Heizraum; Blindabdeckung \nmit Ausschnitte etc. \n\n800Fr.            \n\n4 249 11 Baumeisterarbeit\nTürausschnitte  im alten Oeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG \nAlterssiedlung für den Ausbau der Tankanlage und neue \nRaumzugänge.Rückbau der Oelschutzverputzwannen in den \nobigen Räumen; Rückbau der alten Oeltankauflagekonsolen \ninkl. Bodenausglättungen.\n\n9’400Fr.         \n\n4 249 12 Baumeisterarbeit\nOelwannen-Ummauerung im Heizraum Rückbauen inkl. \nBodenausglättungen.\n\n1’000Fr.         \n\n4 249 13 Option: Malerarbeiten\nHeizraum und Sanitärtechnikraum im Alterssiedlung UG sowie \nTechnikraum UST Pflegeheim herausstreichen inkl. \nKleinausbesserungsarbeiten.\n\n( Fr. 3'200 )\n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 7\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\n4 249 14 Baumeisterarbeiten zu Aussenverdampfer\nGartenarbeiten / Grabarbeiten / Verdampfer-Fundamentsockel \n/ Entwässerung / Bohr-Spitzarbeiten und Wiederherstellung \nder Gartenanlage.\n\n14’000Fr.       \n\n4 249 15 Sichtschutzeinrichtungen zu Aussenverdampfer\nSichtschutzverkleidungen mit optimierten Schalldämm-\nKulissen für die Einhausung der Aussenverdampferanlage\n\n18’570Fr.       \n\n4 249 16 Allgemein\nZusatzkleinarbeiten / Eingabe an die zuständigen Ämter inkl. \nGebühren / Arbeitsschnittstellen-Kooridinationen etc.\n\n5’500Fr.         \n\n4 249 Total Nebenarbeiten 100’170Fr.           \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 8\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Erdgas / LW-WP 31.01.2022 / V2\n\nZUSAMMENFASSUNG nach Gewerk\n\n240 Total Heizungsanlage 566’400Fr.        \n\n244 Total Lüftungsanlagen 6’900Fr.            \n\n250 Total Sanitäranlagen 27’800Fr.          \n\nTotal Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär 601’100Fr.        \n\n249 Total Nebenarbeiten 100’170Fr.        \n\nTotal Gewerke H/L/S mit Nebenarbeiten 701’270Fr.        \n\n294\n295\n\nHonorare inkl. Plankopien/Vervielfältigungen 128’000Fr.        \n\nTOTAL exkl. MWSt. 829’270Fr.        \n7.7% inkl. MWSt. 893’124Fr.        \n\n701’270.00Fr.      \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Erdgas-LW-WP\\V2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 9\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n0 0.0 GROBKOSTENSCHÄTZUNG Variante Holzschnitzel-Erdgas\n\n1 1.0 Zentrale Alterssiedlung Haus E\n1 240 0 Heizungsanlage Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 240 1 Rückbauarbeiten Heizzentrale\nKompletter Rückbau der alten Heizungsinstallationen\nin der Heizzentrale sowie Anpassungen für die Neuinstallat-\nionen sowie Abtransport und Entsorgungsgebühren\n\n11’500Fr.       \n\n1 240 2 Anpassung Erdgasversorgung\nNeue Erdgasversorgungsleitungen ab Gasraum bis zu dem\nneuen Gasbrennwertheizkesselanlage inkl. allen nötigen \nArmaturen und Sicherheitseinrichtungen\n\n3’800Fr.         \n\n1 240 3 Übernahme/Anpassungen best. Gaswarnanlage\nUmplatzieren der bestehenden Gaswarnsensoren; neu \nParametrierung der Anlage und Wiederinbetriebnahme der \nZentrale Siemens Gas Gard XL Jg. 2014\n\n1’100Fr.         \n\n1 240 4 Ein-Gasbrennwertheizkesselanlage\nKomplette Gasbrennwertheizkesselanlage bis 250 kW inkl. \nden nötigen Instrumentierungen / Sicherheitseinrichtung \nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n43’200Fr.       \n\n1 240 5 Abgasleitungsanlage als Kaminsanierung\nKomplette Abgasleitung (1 Kaminzug) passend zur Ein-\nKesselgasbrennwertheizkesselanlage 250 kW inkl. \nAbgasrohrverbindung Kamin zu Gaskesselanlage. \nRückbauarbeiten Kaminzug 1 Einsatz. Heizraum; Direkte \nVerbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung \nBaustelleinrichtungen / LKW-Kran-Hebebühnen Einsatz.  \nEinbringung/Installation/Übergabe mit Testlauf\n\n16’000Fr.       \n\n1 240 6 Hauptleitungen Anschluss Ein-Heizkesselanlage\nKomplette Anschlussleitungen mit den nötigen Armaturen / \nKesselkreisumwälzpumpe / Kleinarmaturen / Leitungs-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n23’500Fr.       \n\n1 240 7 Schnitzelbunker-Fülldeckelanlage\nHolzschnitzelsilo Fülldeckelsysteme,begfahrbar für Zone 1 / \nZone 2 inkl. Einbaumaterial; Sicherheitsausrstung; \nHydrauliköffnung; Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n64’000Fr.       \n\n1 240 8 Schnitzelbunker-Austragung\nHolzschnitzelsilo Austragungssystem; Schubstangensysteme, \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n35’000Fr.       \n\n1 240 9 Brennstofftransportssystem\nHolzschnitzeltransportsystem; \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n32’000Fr.       \n\n1 240 10 Zwischenschenschnecke Kessel 1\nHolzschnitzeltransportsystem; Zwischenschnecke und Spezial \nTransporteinrichtung; Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n30’000Fr.       \n\n1 240 11 Schnitzelsilo / Silovorrraum Belüftung\nBelüftungssystem für Silo und Silovorraum mit Abluftventilator \nund Kanalnetz im Kaminnebenschacht bis über Dach; \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n30’000Fr.       \n\n1 240 12 Holzschnitzelfeuerungsanlage (1x 280 kW)\nKomplette Feuerungsanlage für Holzschnitzelverbrennung 280 \nkW inkl. Auto. Zündung; Auto. Kesselrohrreinigung; Therm. \nAblausicherung; Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n70’000Fr.       \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 1\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n1 240 13 Abgassystem Holzschnitzelfeuerungsanlage 280 kW\nKomplettes Abgasreinigungssystem mit Abgasventilator und \nAbgsrückführung; Elektrofeinstaubfilteranlage mit \nHeizungsanschluss; Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n44’000Fr.       \n\n1 240 14 Entaschung / Reinigung\nKomplette Entaschunganlage mit Aschenbehälter und \nZusatzbehälter; Lämrschutzmassnahmen für die Austragungs; \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n7’000Fr.         \n\n1 240 15 Untergeortnetes MSR System\nKomplettes MSR System Anteil Holzfeuerungsanlage mit \nErweiterung Speichermanagement und bivalent Heizkessel; \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n7’500Fr.         \n\n1 240 16 Holzkessel-Rücklauftemperaturhochhaltung\nKomplette Rücklauftemperaturhochhaltung mit Umwälzpumpe; \nMischventil und hydraulischer Einbindung; \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n8’500Fr.         \n\n1 240 17 Lieferung und Montage Holzfeuerungsanlage\nKomplette Einbringung/Installation/Inbetriebnahme der \nHolzfeuerungsanlage\n\n30’000Fr.       \n\n1 240 18 Pufferspeicher 2x 4500 ltr platzgeschweisst\nKomplette Stahlpeicher komplette mit Dämmungen, \nEinbringung und platzschweissung\n\n36’000Fr.       \n\n1 240 19 Abgasleitungsanlagen als Kaminsanierung\nKomplette Abgasleitungen  (1 Kaminzug) passend zur \n280 kW Holzschnitzelfeuerungsanlage inkl. Abgasrohr-\nverbindung. Rückbauarbeiten Kaminzug 2, \nVerbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung / \nBaustelleinrichtungen / LKW-Kran-Hebebühnen Einsatz.  \nEinbringung/Installation/Übergabe mit Testlauf\n\n31’000Fr.       \n\n1 240 20 Option: Heizungskorrosionsschutzanlage\nKomplette Korrosionsschutzanlage mittels Elysator industrial \n50 c inkl. den nötigen Instrumentierungen / Armaturen / \nSystemeinbindung mit Kleinumwälzpumpe / \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 6'900 )\n\n1 240 21 Option: Heizungsentlüftungs-/Entgasungsanlage\nKomplette, automatische Heizungs- Entlüftungs- \nEntgasungssystemanlage mittels Reflex servitec inkl. den \nnötigen Instrumentierungen / Armaturen / Systemeinbindung  \nVerbindungsleitungen / Dämmungen \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 4'800 )\n\n1 240 22 Anpassung-Sanierung Expansionsanlage\nErgänzung und Einbindung Expansionsautomat Reflex500 Jg. \n2018 zu dem bestehenden Kompressoren-Expansionsanlage \ninkl. Zwischengefäss, \nZusatzexpansionsgefäss;Sicherheitsventil. Neuanschluss an \ndie neue Heizungsanlage; neu Parametrierung der Anlage und \nWiederinbetriebnahme \n\n5’500Fr.         \n\n1 240 23 Hauptverteilung / Kessel- und Heizgruppenanschluss\nAnschlussleitungen ab Holz-/Gaskessel bis Speicher mit den \nnötigen Armaturen, Komplette Hauptverteilung mit \nAnschlussleitungen und den nötigen Armaturen / \nSicherheitseinrichtungen / Wärmezähler Holz/Gas ab Speicher \nbis Heizverteiler Gruppe Alterssiedlung und Fernleitung WH / \nPFH. Komplette Heizgruppen mit Umwälzpumpen / \nRegelventilen / Armaturen  Leitungsverbindungen mit \nLeitungsdämmungen für die Heizgruppe Alterssiedlung und \nFernleitung WH / PFH.  \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n58’600Fr.       \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 2\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n1 240 24 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKompletter Heizgruppenanschluss für den Anschluss der \nneuen Boileranlage. Umwälzpumpe / Regelventil. \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die \nHeizgruppe Boilerladegruppe Alterssiedlung. \nHeizungsanschluss auf die neue Boilerladestation zwei \nbestehenden Boilerladeregister mit Übernahme der \nbestehenden Ladepumpen / Armaturen / Regelteile. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n9’000Fr.         \n\n1 240 25 Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Heizungsregulierung für die bivalent \nHeizkesselanlage; BWW-Ladung; zwei Heizgruppen-\nregulierungen und Reserve Anschluss. Einbindung Alarm \nGaswarn; Brand; Wasseraufbereitung; Kontr. Lüftung \nExpansions; Entgasung etc. Aufgebaut/Erweitert auf das \nbestehende Gebäude-leitsystem Siemens Desigo Hälg AG. \nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion\n\n18’000Fr.       \n\n1 240 26 Schaltschrank Heizungsregulierung Heizzentrale\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung Heizzentrale; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n7’500Fr.         \n\n1 240 27 Erweiterung Gebäudeleitsystem Heizungsanlage\nKomplette Gebäudeleitsystemerweiterung für die \nHeizungsregulierung Alterssiedlung / UST Pfelegeheim / UST \nWohnheim Attika Heizung und Lüftung. Aufgebaut/Erweitert \nauf das bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg \nAG. Anlage komplett mit Sofware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion\n\n9’400Fr.         \n\n1 240 28 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Heizzentrale / \nKesselanlagen Alterssiedlung und Fernleitungsanteil inkl. \nNachentlüftungsarbeiten und Übergabe an den \nAnlagebetreiber.\n\n3’500Fr.         \n\n1 240 29 Einsatz Mobile Heizzentrale 60 Tage\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Alterssiedlung in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das\nSanitärnetz; Inbetriebnahme und Oel Managment \n(Betriebsstoffe werden sep. abgerechnet) Überwachung \nwährend der Einsatzdauer.\n\n9’500Fr.         \n\n1 240 30 Rückbau best. Oeltankanlagen\nDie bestehenden Oeltankanlagen Nr.3 und Nr. 4 mit \nzylindrischen Heizoeltanks à 45'000 Liter sind bereits still-\ngelegt. Zerlegen der 2 x 45'000 Liter Oeltankanlage und \nAbtransport und fachgerechte Entsorgung der demontierten \nAnlageteile inkl. Tankfüll-Entlüftungsleitungen.\n(bauseitige Arbeiten siehe separate Auflistung) \n\n12’700Fr.       \n\n1 240 Total Heizungsanlage 657’800Fr.           \n\n1 244 0 Lüftungsanlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 244 1 Verbrennungsluft-Raumbelüftungsanlage\nKomplette natürliche Raumbelüftungsanlage im Heizraum; \nDirekte Verbrennungsluftzufuhr-Anlage ab Frischluftöffnung bis \nzum Gasbrennwertheizkessel und Frischluftkanal für \nHolzfeuerungsanlage. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n6’200Fr.         \n\n1 244 Total Lüftungsanlagen 6’200Fr.               \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 3\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n1 250 0 Sanitäranlagen Zentrale Alterssiedlung Haus E\n\n1 250 1 Neue BWW-Speicher inkl. Ladekreis BWW-Speicher \nAlterssiedlung\nLieferung und Montage (Platzschweisung !) von neuem \nChromstahlspeicher 1750 ltr. mit Magro-Boilerladekreis (PT, \nPumpen,Ventile etc.). .\n\n25’000Fr.       \n\n1 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage und \nThemische Ablaufsicherung \nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlage bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder Alterssiedlung inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / Anschluss \nThermische Ablaufsicherung. Leitungsverbindungen mit \nLeitungsdämmungen mit Alublech und Anpassungen an die \nalten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n8’000Fr.         \n\n1 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie Alterssiedlung wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 8'900 )\n\n1 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher im \nAlterssiedlung. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage für den \nKorrosionsschutz der bestehenden Eisenrohrverteilung des \nSanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n( Fr. 22'800 )\n\n1 250 Total Sanitäranlagen 33’000Fr.             \n\n1 Total Zentrale Alterssiedlung Haus E exkl. MWSt. 697’000Fr.           \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 4\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n2 2.0 Unterstation Pflegeheim Haus B\n2 240 0 Heizungsanlage Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 240 1 Rückbauarbeiten Unterstation Pflegeheim\nKompletter Rückbau der alten Heizung/Sanitär-Installationen\nin der Unterstation Pflegeheim sowie Anpassungen für die \nNeuinstallationen sowie Abtransport und Entsorgungs-\ngebühren\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe\nKompletter Ersatz der Heizungsunterstation/Verteilung mit \nAnschlussleitungen und den nötigen Armaturen / \nSicherheitseinrichtungen. Komplette Heizgruppe mit \nUmwälzpumpe / Regelventil / Armaturen  \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen für die Heiz-\nGruppe Pflegeheim. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n15’400Fr.       \n\n2 240 3 Heizgruppenanschluss für BWW-Ladung\nKomplette Heizgruppe mit Umwälzpumpe / Regelventil / \nArmaturen / Leitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen \nfür die Heizgruppe Boilerladegruppe Pflegeheim. Komplette \nBWW-Speicheranlage mit einem Edelstahlspeicherbehälter  à \n2000 Liter mit integriertem Heizregister ; inkl. Speicher-wärme-\nDämmungen. Einbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n23’200Fr.       \n\n2 240 4 Heizungsregulierung Heizungsunterstation\nKomplette Heizungsregulierung für die BWW-Ladung; eine \nHeizgruppenregulierung und Reserve Anschluss. Einbindung \nAlarm; Brand; Wasseraufbereitung etc. Aufgebaut/Erweitert auf \ndas bestehende Gebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. \nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nInbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’000Fr.         \n\n2 240 5 Schaltschrank Heizungsregulierung UST Pflegeheim\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-\nregulierung UST Pflegheim; komplett mit Hardware / \nDienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’000Fr.         \n\n2 240 6 Zusatz Integration 6 Ventilatoren\nIntegration der bestehenden 6 Abluftventilatoren-Absicherung \ninkl. Zeitschaltfunktionen in die neue Heizungsregulierungs-\nstation resp. Schaltschrankanlage UST Pflegeheim.\nAnlage komplett mit Hardware / Dienstleistungen / \nSchaltschrankerweiterung / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n3’200Fr.         \n\n2 240 7 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil Raumheizung \nPflegeheim und Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungs-\narbeiten und Übergabe an den Anlagebetreiber.\n\n1’600Fr.         \n\n2 240 8 Einsatz Mobile Heizzentrale 60 Tage\nFür die Aufrechterhaltung der Warmwasserversorgung im \nAnlageteil Pflegeheim in der Heizungssanierungsphase \nwährend den Sommermonaten wird eine Heizoelbefeuerte, \nmobile Heizzentrale eingesetzt welche die Anlage mittels \nBrauchwarmwasser versorgen kann.\nAnlieferung/Rückführung prov. Anschluss an das Sanitärnetz; \nInbetriebnahme und Oel Managment (Betriebsstoffe werden \nsep. abgerechnet) Überwachung während der Einsatzdauer.\n\n9’500Fr.         \n\n2 240 Total Heizungsanlage 67’900Fr.             \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 5\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n2 250 0 Sanitäranlagen Unterstation Pflegeheim Haus B\n\n2 250 1 Boilerladekreis BWW-Speicher UST Pflegeheim\nEntfällt bei Boileranlage mit integriertem Heizregister.\n\n-Fr.             \n\n2 250 2 Sanitäranschluss an neue BWW-Bereitungsanlage\nKompletter Sanitärverbindungsleitungen  (Trinkwasser-\ninstallation) ab neuer BWW-Speicheranlage bis zu den \nbestehenden Sanitärleitungsanschlüsse KW / WW / WWR in \nder USt Pflegeheim inkl. WW-Zirkulationsumwälzpumpe / \nRegelventil / Armaturen / Sicherheitseinrichtungen / \nLeitungsverbindungen mit Leitungsdämmungen und \nAnpassungen an die alten Anschlusspositionen.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n7’200Fr.         \n\n2 250 3 Option: Sanierung Kaltwasserverteilbatterie\nDie komplette Kaltwasserverteilbatterie UST Pflegeheim wird \nRückgebaut und durch eine neue Verteilbatterie ersetzt. Die \nneue Verteilbatterie wird auf die noch nötigen \nKaltwasseranschlüsse reduziert und angepasst. Komplette KW-\nVerteilbatterie mit Filteranlagen und Anschlussabgang für \neinen Anschluss einer Enthärtungsanlage.\nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(evt. vorgezogene Sanierung im 2021)\n\n( Fr. 6'600 )\n\n2 250 4 Option: Wasserbehandlungsanlage (Enthärtung)\nKomplette Enthärtungsanlage (Ionenaustauschverfahren)\nfür das gesamte Kalt- und Warmwassernetz Verbraucher in \nder USt Pflegeheim. Die Anlage wird mit einer Dosieranlage \nfür den Korrosionsschutz der bestehenden Eisenroh-\nrverteilung des Sanitärnetzes ausgerüstet. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n(nicht zwingend bei Boileranlage mit integriertem Heizregister)\n\n( Fr. 14'400 )\n\n2 250 Total Sanitäranlagen 7’200Fr.               \n\n2 Total Unterstation Pflegeheim Haus B exkl. MWSt. 75’100Fr.             \n\n3 3.0 Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n3 240 0 Heizungsanlage Unterstation Wohnheim Attika Haus C\n\n3 240 1 Rückbauarbeiten in der Unterstation Wohnheim Attika.\nKompletter Rückbau der zu ersetzenden alten Anlageteilen\nin der Unterstation Wohnheim Attika: Anschluss BHZ Attika \nund Kontrollierte Lüftungsanlage Wohnheim. Anpassungen für \ndie Neuinstallationen / Abtransport und Entsorgungs-gebühren\n\n1’000Fr.         \n\n3 240 2 Sanierung Heizungsunterstation / Heizgruppe BH Attika\nErsatz der Heizgruppenumwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n1’600Fr.         \n\n3 240 3 Sanierung Heizungsanschluss / Lüftung Wohnheim\nErsatz der Intern-Umwälzpumpe und des Regelventiles \nAnpassungen an der bestehenden Installationen sowie \nErgänzen der Leitungsdämmungen.\nEinbau der neuen Regulierungsfeldgeräte für die \nLuftüngsanlage Wohnheim. \nEinbringung/Installation/Inbetriebnahme\n\n2’900Fr.         \n\n3 240 4 Heizungs-/Lüftungsregulierung UST Wohnheim Attika\nKomplette Heizungsregulierung für die Lüftungsanlage Wohn- \nHeim und Heizgruppenregulierung BHZ Attika. Einbindung \nAlarm; Brand; Aufgebaut/Erweitert auf das bestehende \nGebäudeleitsystem Siemens Desigo Hälg AG. Anlage komplett \nmit Hardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion \n\n7’400Fr.         \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 6\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n3 240 5 Klein-Schaltschrank H/L-Regulierung UST Attika\nKomplette Schaltgerätekombination für die Heizungs-und \nLüftungsregulierung UST Wohnheim Attika; komplett mit \nHardware / Dienstleistungen / Inbetriebnahmen / Instruktion\n\n4’500Fr.         \n\n3 240 6 Heizungsbefüllarbeiten\nKomplette Heizungsanlage-Befüllarbeiten mit behandeltem \nHeizungsfüllwasser für den Anlageteil UST Wohnheim Attika \nund Fernleitungsanteil inkl. Nachentlüftungsarbeiten und \nÜbergabe an den Anlagebetreiber.\n\n300Fr.            \n\n3 240 Total Heizungsanlage 17’700Fr.             \n\n4 4.0 Nebenarbeiten\n4 249 0 Nebenarbeiten Nebenarbeiten\n\n4 249 1 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der Heizzentrale Alters-\nsiedlung. Anpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport \nund Entsorgungsgebühren\n\n2’200Fr.         \n\n4 249 2 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Pflegeheim. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n1’500Fr.         \n\n4 249 3 Elektroinstallationen\nElektriker: Rückbauarbeiten in der UST Wohnheim Attika. \nAnpassungen für die Neuinstallationen / Abtransport und \nEntsorgungsgebühren\n\n500Fr.            \n\n4 249 4 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der Heizzentrale (ohne Sanitär-\nRaum) Alterssiedlung. Einbau neuer \nKommunikationsbusleitung. Anpassungen / Ergänzungen / \nElektroprüfmessungen\n\n32’000Fr.       \n\n4 249 5 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Pflegeim inkl. \nUmplatzieren des neuen Schaltschrankes UST Pflegeheim. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n9’200Fr.         \n\n4 249 5b Brandschutzisolation Fördersystem Holzschnitzel\nBranschutzverkleidung\n\n4’200Fr.         \n\n4 249 6 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen in der UST Wohnheim Attika. \nEinbau neuer Kommunikationsbusleitung. Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n5’500Fr.         \n\n4 249 7 Elektroinstallationen\nElektriker: Neuinstallationen inkl. Beleuchtung im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung  Anpassungen / \nErgänzungen / Elektroprüfmessungen\n\n1’800Fr.         \n\n4 249 8 Elektroinstallationen\nElektriker: Prov. Elektroanschluss Mobile Heizzentrale Zentrale \nund Ust Pflegeheim inkl. Rückbauten.\n\n600Fr.            \n\n4 249 9 Schreinerarbeiten\nNeue Kellerrauminnentüren für neue Lagerräume im alten \nOeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG Alterssiedlung.  \n\n2’400Fr.         \n\n4 249 10 Schreinerarbeiten\nAnpassungen Frischluftfenster im Heizraum; Blindabdeckung \nmit Ausschnitte etc. \n\n800Fr.            \n\n4 249 11 Baumeisterarbeit\nTürausschnitte  im alten Oeltankraum Nr. 3 / Nr. 4 UG \nAlterssiedlung für den Ausbau der Tankanlage und neue \nRaumzugänge.Rückbau der Oelschutzverputzwannen in den \nobigen Räumen; Rückbau der alten Oeltankauflagekonsolen \ninkl. Bodenausglättungen.\n\n9’400Fr.         \n\n4 249 12 Baumeisterarbeit\nOelwannen-Ummauerung im Heizraum Rückbauen inkl. \nBodenausglättungen.\n\n1’000Fr.         \n\n4 249 13 Baumeisterarbeit\nErstellen Anbau-Holzschnitzelbunker ca. 140 m3 inkl. Aushub; \nBetonarbeiten und Einbau der Austragungseinrichetungen und \nder Silodeckelsystem\n\n92’000Fr.       \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 7\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\n4 249 14 Baumeisterarbeit\nErstellen Anschluss an bestehendes Gebäude zu Anbau-\nHolzschnitzelbunker; Erstellen Einbringungsöffnung in \nbestehende Kellerwand mit Verschlussarbeiten\n\n10’000Fr.       \n\n4 249 15 Budget Leitungsumlegearbeiten Elektro\nBestehende Elektrozuleitungen um die neue Bunkeranlage \numlegen, soweit überhaupt realisierbar.\n\n40’000Fr.       \n\n4 249 16 Budget Leitungsumlegearbeiten Wasser/Kanalisation\nBestehende Wasser/Kanalisation Leitungen um die neue \nBunkeranlage umlegen, soweit überhaupt realisierbar.\n\n30’000Fr.       \n\n4 249 17 Budget Anpassungen Zufahrt\nBestehende Zufahrt den neuen Gegebenheiten anpassen, \nsoweit überhaupt realisierbar.\n\n8’000Fr.         \n\n4 249 18 Budget Sonderbewilligungen\nSonderrechte; Nahbaurechte zu Strasse etc. einholen\n\n5’000Fr.         \n\n4 249 19 Allgemein\nZusatzkleinarbeiten / Eingabe an die zuständigen Ämter inkl. \nGebühren / Arbeitsschnittstellen-Kooridinationen etc.\n\n6’000Fr.         \n\n4 249 20 Begleitung QM-Holzwerke\nBegleitung / Schnittstellenbearbeitung mit QM-Holzwerke \nGebühren / Arbeitsschnittstellen etc.\n\n8’000Fr.         \n\n4 249 20 Option: Malerarbeiten\nHeizraum und Sanitärtechnikraum im Alterssiedlung UG sowie \nTechnikraum UST Pflegeheim herausstreichen inkl. \nKleinausbesserungsarbeiten.\n\n( Fr. 3'200 )\n\n4 249 Total Nebenarbeiten 270’100Fr.           \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 8\n\n\n\nIMWIL Alters- und Spitexzentrum Fällandenstrasse 22, 8600 Dübendorf\nGrobkostenschätzung Variante Holzschnitzel-Erdgas 23.05.2022 / V2\n\nZUSAMMENFASSUNG nach Gewerk\n\n240 Total Heizungsanlage 743’400Fr.        \n\n244 Total Lüftungsanlagen 6’200Fr.            \n\n250 Total Sanitäranlagen 40’200Fr.          \n\nTotal Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär 789’800Fr.        \n\n249 Total Nebenarbeiten 270’100Fr.        \n\nTotal Gewerke H/L/S mit Nebenarbeiten 1’059’900Fr.     \n\n294\n295\n\nHonorare inkl. Plankopien/Vervielfältigungen 195’000Fr.        \n\nTOTAL exkl. MWSt. 1’254’900Fr.     \n7.7% inkl. MWSt. 1’351’527Fr.     \n\n1’059’900.00Fr.   \n\nO:\\2021\\202128 Dübendorf APH IMWIL\\P21_Studie\\Heizung\\Variante Holzschnitzel-Erdgas\\V2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS.xlsm                                           Pos.-Preise exkl. MWSt 9\n\n\n\nKanton Zürich\nGIS-Browser (https://maps.zh.ch)\n\nWärmenutzungsatlas\n\n© GIS-ZH, Kanton Zürich, 25.01.2022 14:28:43\n\nDiese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit,\nVollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.\n\nMassstab 1:2000\n\nZentrum: [2689131.6,1249235.89]\n\n\n\n�����������\t\n����\n\n\r����������\n\n������������������������� !"��# �$���\n��%�&���'%��"��()*+,+-./.,(-+(01�234 �5�--,6+.�7\n\n8�%"����9"��'��"%����$�"%����5�\n\n:� �"%����������;�������'%�����9"�!!�5\n00(�<�"��=\n>�!��"���������%� ��:��%? "�@#%�������? ���A���@=\n\nB���'�"�?A�����;��\nCDEFG HIH\n\nFJKKLG HMNOP\n\nQRSTEUQRSTV WXIYMMIZ[OMHNO\n\n\\]̂ _̂̀aLbcdefLd̀ ghiijklmnopq\n\nD̂rstL HuOMM\n\nvaGfdLGLb\n\nwxynojkz{|jqxmn}mn\n\n:� �"%����������;���\n\n~��!���������>�'���$����'��\n�yj|yn�k�mxkmpik���l��Xmi�ipnq���mi��[ZO�uPI�OH�Zu���Xmimnm��hn�ghqmijlnq���mi��[ZO�uPI�Ou�Mu����wm�pmkjmpnkmpiynq�\n\n��m}pmiim��y�ilqmn��zx��xo��x�mjhnomn\n\n�xo��x�mjhnomn�lyj�j�m}pmiimn���oxhqmhihqpj{�mn�wxznomn�np{�k�}yi�jjpq��}����lxkmjpj{��qmj�lnnkm�wxyno�ljjmx�hx|h��mn�\n�pnmxli�ljjmx�ymiimn�\n\n�������2~����� �!����";������B���'���������A�$$��7\n�\n�Ĵr__defLd̀Lb��]bL�D�\nQGc�rGKL_]bcLb wxynoj�k}ip{��}yi�jjpq����m}pmiim��y�ilqmn��zx������ml{�kmn�\n tLGK]af̀d¡L�Q̂LKLb̀L�¢QbLGedL£¤rt̂L¥\nC]cLb£̂à L̀b�J_�¦§\n\nwxynoj�k}ip{��}yi�jjpq�\n\nQGcGLed_̀LG¥�QbLGedLf̈G©L�Kd̀�¤̂ª__deLb\n«rGKL̀GreLGb\n\nwxynoj�k}ip{��}yi�jjpq�\n\nQGcGLed_̀LG¥�QbLGedLf̈G©L�Kd̀�¬J¤̀�©L̀GdL©Lb wxynoj�k}ip{��}yi�jjpq�\n\nRGJbc�a__LG«rGKLbJ̀®Jbe\nwxynoj�k}ip{��}yi�jjpq̄�°impnlnilqmn�}yi�jjpq̄�wxyno�ljjmx±��x�mnyk}ynq�p�o�²��lyj\n��oxhqmhi��wxznomn�np{�k��³qip{��\n\n�\n�mpkmxm��m�piipqynqj|xpkmxpmn�pn�omx�́ilnynqj�pi�m�µ�nmxqpmnyk}ynq�lyj�¶nkmxqxyno�yno�wxyno�ljjmxµ��h��·ynp�u[H[�omj����̧\n�mxo�lmx�m�}��{��\n\nB�$�%�'�\nRLKLdbcL CL®dGfCDEFG¦vaGfdLGLb\n\n¹z�mnohx� ¶jkmx HIH\n\nwm�mpnomqxmn}mn\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tWirtschaftlichkeit_23.05.2022\n\tWirtschaftlichkeit_23.05.2022_Variante\n\tEnergiezahlen_zu_Vergleich_23.05.2022\n\tV2_Erdgas_31.01.2022_KS-HLS\n\tV_Pelett_31.01.2022_KS-HLS\n\tV2_Erdgas_LWWP_31.01.2022_KS-HLS\n\tV2_Holzschnitzel-Erdgas_23.05.20222_KS-HLS\n\tWärmenutzungsatlas_Fällandenstrasse 22 Dübendorf\n\tGIS-Browser Infoabfrage\n\n\tSituationsplan\n\tHeizraum-Studie Variante Gasfeuerung\n\tHeizraum-Studie Variante Pelletsfeuerung\n\tHeizraum-Studie Variante Holzschnitzelfeuerung\n\tEN-120_Doku\n\t5\n\n