name: 20200312-DO-C_10 Konzept Brandschutz - Kopie

text: \n0 1 3 5\n\nK K\n\nG11\n11 Einfachturnhalle Primarschule\nAbmessung 14 x 26m\n370m2\n\nG206\n206 Geräteraum\n110m2\n\nG210\n210 Putzraum\n10m2\n\nG210\n210 Putzraum\n10m2\n\nT\n\nLift Lift\n\n+ 433.19 + 434.97\n\n+ 434.97+ 433.19\n\nLüftung\n35m2\n\n+ 436.17\n\nT\nTechnik\n6m2\n\n9 m\n\n34.83 m\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 2. Untergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B282\n\n\n\n22 Materialraum Handarbeit\n36m2\n\n24 Büro Hauswart Sek\n18m2\n\nB30 IT Materailaraum\n36m2\n\nB30\n\nF23\n24 Büro Hauswart Prim\n18m2\n\nF25\n\nF22\n\nB23\n\nB24\n\nB63\n\nB64\n\nB21\n\nF21\n\nT\n\nB61\n\nB61\n\nB21\n\nG11\n11 Luftraum Einfachturnhalle Primarschule\nAbmessung 14 x 26m\n370m2\n\nMädchen\n\nKnaben\n\nG205\n205 Lehrer\n11m2\n\nG205\n205 Lehrer\n11m2\n\nG207\n207 W C Mädchen\n11m2\n\nG208\n208 W C Knaben\n11m2 G203\n\n203 Garderobe Mädchen\n30m2\n\nG203\n203 Garderobe Knaben\n30m2\n\nG204\n204 Duschen / Abtrocknen\n20m2\n\nG204\n204 Duschen / Abtrocknen\n20m2\n\nF24\n\n23 W erken\n72m2\n\n21 Handarbeit\n72m2\n\n21 Handarbeit\n72m2\n\n24 Materialraum W erken\n22m2\n\nB63 Lagerraum Schulmöbel\n68m2\n\nB64 Archiv-, Material-,\nLagerraum Schulmaterial 147m2\n\nB22\n\nB22\n22 Materialraum Handarbeit\n33m2\n\nT\n\nPflanztrog\n\nPflanztrog\n\nPflanztrog\n\n+ 436.75\n\n+ 439.08\n\n+ 437.36\n\n+ 438.45\n\nRampe 6%\n\nZugang\nSekundarschule\n\nZugang\nPrimarschule\n\nLift\n\n+ 438.45\n\n+ 435.03\n\nLift Lift\n\n+ 439.08\n\nmöbl. Lernwelt/ Gruppenraum\n60m2\n\n+ 438.05\n\nTechnik\n100m2\n\nT\nTechnik\n36m2\n\nLüftung\n33m2\n\nSchleuse\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchleuse\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nLift\n\n+ 440.05\n\nO K Terrain\n+ 437.20\n\n15 m\n\nLuf trau m\n\nR\nF1\n\nE \n30\n\n R\nF1\n\nE \n30\n\n R\nF1\n\nZ ivil  genutzter  Schutzraum\n\nZivil  genutzter  Schutzraum\n\nZivil  genutzter  Schutzraum\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 1. Untergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B292\n\n\n\nB12\n\n54 Sammlung Fachbibliothek\n72m2\n\nB54\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n12 Grossguppen-\nraum 32m2\n\n12 Grossgruppenraum\n36m2\n\nB12\n\n12 Gruppenraum\n33m2\n\nB12\n\nB12\n12 Gruppenraum\n18m2\n\n31 Förderung\n39m2\n\nB31\n\nB41\n41 Bibliothek / Mediothek\n108\n\nLift\n\nLift\n\n+ 440.80\n\n+ 440.80+ 442.52\n\n+ 442.52\n\nZugang\nPrimarschule\n\nmöbl. Lernwelt/ Gruppenraum\n60m2\n\n+ 442.52\n\nB61\n\nB61\n61 W C - Anlage\nHerren\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n+ 440.74\n\nHaupteingang Aula\nZugang Sporthalle\n\nWindfang\n54m2\n\nZugang\nKindergarten / Betreuung\n+ 442.50\n\nR\nF1\n\nR\nF1\n\nE 30 R\nF1\n\nB randschutzto r\nnicht  nö t ig\n\nBS-Tor mit  F luch t tü r  \n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: Erdgeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B302\n\n\n\nB51\n\ninkl. Kochnische\n\nmöglichst zentral innerhalb\nder Schulanlage, inkl. Kochnische\n\n52 Lehrpersonen Arbeitsplätze\n108m2\n\ndirekte Verbindung zu\nLehrpersonen Aufenthal t\n\nB52\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n12 Gruppenraum\n24m2\n\nB12\n\nBesprechungsraum\n34m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11B12\n\nB12\n\n12 Gruppenraum\n16m2\n\n12 Gruppenraum\n16m2\n\n12 Gruppenraum\n22m2\n\nB12\n\nB61\n\nB61\n\nB12\n12 Gruppenraum\n18m2\n\n31 Förderung\n39m2\n\nB31\n\nB55\n55 Schulleitungsbüro\n18m2\n\nin Verbindung zu\nBesprechungszimmer,\nmöglichst zentral\n\nB55\n55 Schulleitungsbüro\n18m2\n\n28m2\n\nB26\n26 Musikalische Grundausbildung\n72m2\n\n56 Besprechungszimmer\n36m2\n\nB56\n\nZusammenschaltbar\nzu Gross-\nBesprechungszimmer\n\n+ 444.24\n\n+ 444.24+ 445.96\n\n+ 445.96\n\nLift\n\nmöbl. Lernwelt\n72m2\n\nmöbl. Lernwelt/ Gruppenraum\n60m2\n\n61 W C - Anlage\nHerren\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\nLichthof\n\nLift\n\n51 Lehrpersonen Aufenthal t\n108m2\n\nR\nF1\n\nE 30 R\nF1\n\nR\nF1\n\nTür in Fluch tr ich tung drehen\n\nBS-Tor mit  F luch t tü r  \n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 1.Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B312\n\n\n\nB61\n\nB12\n\n25 Medienraum\n72m2\n\nB25\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n12 Gruppenraum\n33m2\n\nB12\n12 Gruppenraum\n18m2\n\n31 Förderung\n39m2\n\nB31\n\nLift\n\n+ 447.68\n\n+ 449.40\n\nLift\n\nR\nF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nR\nF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nKeine Nutzu n g\nzu läss ig\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 2.Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B322\n\n\n\n0 1 3 5 10\n\nF16 W aschküche /\nTrocknungsraum\n54m2\n\nKann im UG nähe Lift\nangeordnet sein\n\nF16\n\nC210\n210 Mat Zeichnen / Gestalten\n18m2\n\nC205\n205 Materialraum Holz\n36m2\n\nC204\n204 Maschinenraum Holz\n36m2\n\nC203\n203 Werkstatt Holz\n72m2\n\nC203\n203 Werkstatt Holz\n72m2\n\nC209\n209 Zeichnen / Gestalten\n72m2\n\nF17\n\nF21\n\nF22\n\nT\n\nT C63 C64\n\nT\n\nG11\n\nK\n\n11 Einfachturnhalle Sekundarschule\nAbmessung 14 x 26m\n370m2\n\nG206\n206 Geräteraum\n110m2\n\nG210\n210 Putzraum\n10m2\n\nG210\n210 Putzraum\n10m2\n\nBaulinie\n\nLager\n27m2\n\nC62\n62 W C - Anlage\nDamen\n\nLift\n\n+ 432.20+ 433.92\n\n22 Reinigungsgeräte\n18m2\n\n21 Putzraum\n45m2\n\nDisponibel\n36m2\n\nLüftung\n47m2\n\n17 Maschinengeräteraum für Aussenanlage\n75m2 soll 108m2\n\nC64\n64 Archiv, Lager\n12m2\n\nLift\n\n+ 432.92 + 433.95\n\nLüftung\n36m2 Lift\n\nTechnik\n10m2\n\n+ 434.17\n\n+ 434.64\n\nLift\n\n+ 433.19 +\n\n+ 433.19\n\nF21\n\nF22\n22 Reinigungsgeräte\n27m2\n\n21 Putzraum\n57m2\n\n64 Archiv, Material- und Lagerraum\n60m2\n\n63 Lagerraum Schulmöbel\n55m2\n\nC64\n64 Archiv, Material-\nund Lagerraum\n56m2\n\nR\nF1\n\nR\nF1\n\nRF1\n\nR\nF1\n\nZ ivil  genutzter  Schutzraum\n\n25.38 m\n\nZivil  genutzter  Schutzraum\n\n21.96 m\n\nmax. 50 Personen\n\n34.74 m\n\n8 m\n\nGebäude mit  ger ingen  A bmes s u n gen\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nBrandlüfter\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nSekundarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 2. Untergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B281\n\n\n\n0 1 3 5 10\n\n12 Personalraum\nPausenraum 18m2\n\nF12\n\n31 Förderung\n36m2\n\nbei Klassenzimmern\n\nC31\n\nC207\n\nC206\n\nF26\n\nC61\n\nG11\n11 Luftraum Einfachturnhalle Sekundarschule\nAbmessung 14 x 26m\n370m2\n\nG204\n204 Duschen / Abtrocknen\n20m2\n\nG204\n204 Duschen / Abtrocknen\n20m2\n\nG203\n203 Garderobe Knaben\n30m2\n\nG203\n203 Garderobe Mädchen\n30m2\n\nG207\n207 W C Mädchen\n11m2\n\nG208\n208 W C Knaben\n11m2\n\nG205\n205 Lehrer\n11m2\n\n205\n11m2\n\nBaulinie\n\nB27\n27 Instrumental-\nunterricht 18m2\n\nSekretariat /\nLeitung Musik\n15m2\n\nW C H\n3m2\n\nDispo\n3m2\n\nTeeküche\n7m2\n\nF17\n17 Maschinengeräteraum Aussenanlage\n55m2\n\nC11\n\nC12 C11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n12 Gruppenraum\n36m2\n\nC12\n12 Gruppenraum\n36m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n206 Werkstatt Metall\n72m2\n\nC206\n206 Werkstatt Metall\n72m2\n\n207 Maschinenraum\nMetall 36m2\n\nF26 Entsorgung\nSekundarschule\n29m2\n\n41 Bibliothek / Mediothek\n154m2\n\nC41\n\n42 Aufenthalt- / Blockzeitenraum\n85m2\n\nC42\n\nC213\n213 Schulküche inkl. Vorrats- und Putzraum\n117m2\n\nVorrats- und Putzraum\n\nC214\n214 Informatik\n72m2\n\nLift\n\n+ 435.64+ 437.36\n\nLernlandschaft/Pausenfläche\n63m2\n\nWindfang\n\nLift\n\n+ 435.64\n\nRampe 6%\n\n+ 437.36\n\n+ 437.36\n\nLift\n+ 437.36\n\nPflanztrog\n\nPflanztrog\n\nPflanztrog\n\n+ 436.75 + 438.45\n\nZugang\nSekundarschule\n\nZugang\nPrimarschule\n\n+ 435.03\n\n+ 436.75\n\nLift\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n+ 437.30\n\nZugang\nErweiterungsbau\n\nZugang\nSekundarschule\n\n+ 435.64\n\n+ 435. 5 0\n\nZugang\nMusikschule\n+ 435.50\n\nZugang\nPersonalhaus\n+ 435.50\n\n+ 435. 5 0\n\nC202\n202 Mat. Handarbeit\n18m2\n\nC201\n201 Handarbeit\n72m2\n\nC201\n201 Handarbeit\n72m2\n\nC202\n202 Mat. Handarbeit\n18m2\n\nC208\n208 Materialraum Metall\n18m2\n\nC208\n208 Materialraum Metall\n18m2\n\n58 IT Material / Server-\nraum / EDV\n36m2\n\nC58\n\nO K Terrain\n+ 436.20\n\nR\nF1\n\nR\nF1\n\nRF1\n\nR\nF1\n\n15 m\n\nLuf trau m\n\nGebäude mit  ger ingen  A bmes s u n gen\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nSekundarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 1. Untergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B291\n\n\n\n0 1 3 5 10\n\nBaulinie\n\n14 Gard. Damen\n18m2\n\nF14\n\n13 Gard. Herren\n9m2\n\nF13\nF15\n\n15 W C / DU Damen\n12m2\n\nF15B27\n27 Instrumentalunterricht\n18m2\n\nB27\n\n27 Instrument\n18m2\n\nW C Damen\n6m2\n\n31 Förderung\n36m2\n\nbei Klassenzimmern\n\nC31\n\nC11\n\nC12 C11\n\nC11 C11\n\nC61\n\nC11\n\nC61\n\n27 Instrument\n18m2\n\n15 W C / DU Herren\n6m2\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC12\n12 Gruppenraum\n26m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n12 Grossgruppenraum\n49m2\n\nC12\n\n12 Grossgruppenraum\n36m2\n\nC12\n12 Grossgruppenraum\n36m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n62 W C - Anlage\nDamen\n\n61 W C - Anlage\nHerren\n\nC214\n214 Informatik\n72m2\n\n55 Kopierraum\n18m2\n\nfür dezentral\ngelegene\nKlassenzimmerC55\n\nB27\n\nC62 C213\n213 Schulküche inkl. Vorrats- und Putzraum\n117m2\n\nC215\n215 FLP-Zimmer Religion / Englisch\n85m2\n\nVorrats- und Putzraum\n\n+ 440.80\n\n+ 439.08\n\n+ 440.74\n\nHaupteingang\nSekundarschule\n\nmöbl. Lernwelt/Pausenfläche\n222m2\n\nLichthof\n\nLift\n\n+ 439.08\n\nLift\n\n+ 440.80\n\nLift\n\nLichthof\n\nBrandabschluss zu Treppe EI60\n\nR\nF1\n\nRF1\n\nR\nF1\n\nR\nF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nTür  dreh en\nFluch tr ich tung\n\nGebäude mit  ger ingen  A bmes s u n gen\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nSekundarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: Erdgeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B301\n\n\n\n0 1 3 5 10\n\n57 Besp.zimmer\n28m2\n\nC57\nzusammenschaltbar\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC61\n\nT\nLift\n\nC54\n54 Sammlung Fachbibliothek\n72m2\n\nC12\n12 Gruppenraum\n26m2\n\n61 W C - Anlage\nHerren\n\nC11 C11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\n12 Gruppenraum\n26m2\n\n12 Gruppenraum\n23m2\n\nC12 C12\n\n32 Schulsozialarbeit\n18m2\n\nC32\n\nC52\n52 Lehrpersonen Arbeitsplätze\n120m2\n\nC53\n53 Küche Lehrer\n36m2\n\nGarderobe\n45m2\n\nC213\n213 Schulküche inkl. Vorrats- und Putzraum\n123m2\n\nT\n56 Schulleitungsbüro\n18m2\n\nC56\n\nF21\n\nVorrats- und Putzraum\n\nGarderobe\n15m2\n\n+ 444.24\n\n+ 442.52\n\n+ 444.24 Oblicht\nLichthof\n\nLift\n\nLichthof\n\n21 Putz\n9m2\n\nTechnik\n19m2\n\nTechnik\n32m2\n\n56 Schulleitungsbüro\n18m2\n\nC56\n\nmöglichst zentral innerhalb\nder Schulanlage\n\nC51\n51 Lehrpersonen Aufenhalt\n132m2\n\nRF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nR\nF1\n\nTür EI 30 /  0 .90m brei tÖf fnung min .  2 .0m brei t\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nSekundarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 1. Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B311\n\n\n\n0 1 3 5 10\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nC216\n\nC61\nC12\n12 Gruppenraum\n21m2\n\n216 Multifunktionaler Raum\n72m2\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n+ 447.68\n\nLift R\nF1\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nSekundarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 2. Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B321\n\n\n\n0 1 3 5\n\nK K\n\nG11\n11 Einfachturnhalle Primarschule\nAbmessung 14 x 26m\n370m2\n\nG206\n206 Geräteraum\n110m2\n\nG210\n210 Putzraum\n10m2\n\nG210\n210 Putzraum\n10m2\n\nT\n\nLift Lift\n\n+ 433.19 + 434.97\n\n+ 434.97+ 433.19\n\nLüftung\n35m2\n\n+ 436.17\n\nT\nTechnik\n6m2\n\n9 m\n\n34.83 m\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 2. Untergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B282\n\n\n\n22 Materialraum Handarbeit\n36m2\n\n24 Büro Hauswart Sek\n18m2\n\nB30 IT Materailaraum\n36m2\n\nB30\n\nF23\n24 Büro Hauswart Prim\n18m2\n\nF25\n\nF22\n\nB23\n\nB24\n\nB63\n\nB64\n\nB21\n\nF21\n\nT\n\nB61\n\nB61\n\nB21\n\nG11\n11 Luftraum Einfachturnhalle Primarschule\nAbmessung 14 x 26m\n370m2\n\nMädchen\n\nKnaben\n\nG205\n205 Lehrer\n11m2\n\nG205\n205 Lehrer\n11m2\n\nG207\n207 W C Mädchen\n11m2\n\nG208\n208 W C Knaben\n11m2 G203\n\n203 Garderobe Mädchen\n30m2\n\nG203\n203 Garderobe Knaben\n30m2\n\nG204\n204 Duschen / Abtrocknen\n20m2\n\nG204\n204 Duschen / Abtrocknen\n20m2\n\nF24\n\n23 W erken\n72m2\n\n21 Handarbeit\n72m2\n\n21 Handarbeit\n72m2\n\n24 Materialraum W erken\n22m2\n\nB63 Lagerraum Schulmöbel\n68m2\n\nB64 Archiv-, Material-,\nLagerraum Schulmaterial 147m2\n\nB22\n\nB22\n22 Materialraum Handarbeit\n33m2\n\nT\n\nPflanztrog\n\nPflanztrog\n\nPflanztrog\n\n+ 436.75\n\n+ 439.08\n\n+ 437.36\n\n+ 438.45\n\nRampe 6%\n\nZugang\nSekundarschule\n\nZugang\nPrimarschule\n\nLift\n\n+ 438.45\n\n+ 435.03\n\nLift Lift\n\n+ 439.08\n\nmöbl. Lernwelt/ Gruppenraum\n60m2\n\n+ 438.05\n\nTechnik\n100m2\n\nT\nTechnik\n36m2\n\nLüftung\n33m2\n\nSchleuse\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchleuse\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nSchutzraum\n\nLift\n\n+ 440.05\n\nO K Terrain\n+ 437.20\n\n15 m\n\nLuf trau m\n\nR\nF1\n\nE \n30\n\n R\nF1\n\nE \n30\n\n R\nF1\n\nZ ivil  genutzter  Schutzraum\n\nZivil  genutzter  Schutzraum\n\nZivil  genutzter  Schutzraum\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 1. Untergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B292\n\n\n\nB12\n\n54 Sammlung Fachbibliothek\n72m2\n\nB54\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n12 Grossguppen-\nraum 32m2\n\n12 Grossgruppenraum\n36m2\n\nB12\n\n12 Gruppenraum\n33m2\n\nB12\n\nB12\n12 Gruppenraum\n18m2\n\n31 Förderung\n39m2\n\nB31\n\nB41\n41 Bibliothek / Mediothek\n108\n\nLift\n\nLift\n\n+ 440.80\n\n+ 440.80+ 442.52\n\n+ 442.52\n\nZugang\nPrimarschule\n\nmöbl. Lernwelt/ Gruppenraum\n60m2\n\n+ 442.52\n\nB61\n\nB61\n61 W C - Anlage\nHerren\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n+ 440.74\n\nHaupteingang Aula\nZugang Sporthalle\n\nWindfang\n54m2\n\nZugang\nKindergarten / Betreuung\n+ 442.50\n\nR\nF1\n\nR\nF1\n\nE 30 R\nF1\n\nB randschutzto r\nnicht  nö t ig\n\nBS-Tor mit  F luch t tü r  \n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: Erdgeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B302\n\n\n\nB51\n\ninkl. Kochnische\n\nmöglichst zentral innerhalb\nder Schulanlage, inkl. Kochnische\n\n52 Lehrpersonen Arbeitsplätze\n108m2\n\ndirekte Verbindung zu\nLehrpersonen Aufenthal t\n\nB52\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n12 Gruppenraum\n24m2\n\nB12\n\nBesprechungsraum\n34m2\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11B12\n\nB12\n\n12 Gruppenraum\n16m2\n\n12 Gruppenraum\n16m2\n\n12 Gruppenraum\n22m2\n\nB12\n\nB61\n\nB61\n\nB12\n12 Gruppenraum\n18m2\n\n31 Förderung\n39m2\n\nB31\n\nB55\n55 Schulleitungsbüro\n18m2\n\nin Verbindung zu\nBesprechungszimmer,\nmöglichst zentral\n\nB55\n55 Schulleitungsbüro\n18m2\n\n28m2\n\nB26\n26 Musikalische Grundausbildung\n72m2\n\n56 Besprechungszimmer\n36m2\n\nB56\n\nZusammenschaltbar\nzu Gross-\nBesprechungszimmer\n\n+ 444.24\n\n+ 444.24+ 445.96\n\n+ 445.96\n\nLift\n\nmöbl. Lernwelt\n72m2\n\nmöbl. Lernwelt/ Gruppenraum\n60m2\n\n61 W C - Anlage\nHerren\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\nLichthof\n\nLift\n\n51 Lehrpersonen Aufenthal t\n108m2\n\nR\nF1\n\nE 30 R\nF1\n\nR\nF1\n\nTür in Fluch tr ich tung drehen\n\nBS-Tor mit  F luch t tü r  \n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 1.Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B312\n\n\n\nB61\n\nB12\n\n25 Medienraum\n72m2\n\nB25\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n11 Klassenzimmer\n72m2\n\nB11\n\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n12 Gruppenraum\n33m2\n\nB12\n12 Gruppenraum\n18m2\n\n31 Förderung\n39m2\n\nB31\n\nLift\n\n+ 447.68\n\n+ 449.40\n\nLift\n\nR\nF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nR\nF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nKeine Nutzu n g\nzu läss ig\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nPrimarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 2.Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B322\n\n\n\n0 1 3 5 10\n\nC61\n\nC211\n211 Naturkunde\n72m2\n\nC212\n212 Sammlung / Vorbereitung Naturkunde\n72m2\n\nC211\n211 Naturkunde\n72m2\n\n31 Förderung\n36m2\n\nbei Klassenzimmern\n\nC31\n61 W C - Anlage\nDamen\n\n+ 451.12\n\nLift R\nF1\n\nm\n2\n\n0 . 5N R W A\n\nSpeziallöschmittel\n\nUnterdruck / Überdruck \n\nLuftströmung / Absaugrichtung masch.\n\nhoher Überdruck\n\nSchutzraum\n\nerhöhter Überdruck \n\nerforderliche Fluchtwegbreite\n\nEinspeisungs- oder Entnahmestelle mit Storz\n\nEVAK Ebene Aufzüge\n\nSporthalle, Garderoben, Geräteraum\n\nFluchtweg horizontal\n\nBlitzleuchte\n\nLEGENDE\n\nBrandabschnitt  EI 60\n\nSLA BedienstelleWasserlöschposten / Kleinlöschgerät\n\nnatürlicher Rauch- u. Wärmeabzug\n\nHandtaster\n\nSammelstelle\n\nBrandschutz - Glas EI 60\n\nRWA-BS\n\nFluchtrichtung\n\nTüre selbstschliessend / rauchdicht (cs)\n\nSLA-BS\n\n+ +\n\n.....Freizuhaltende Fläche\n\n+\n\nUnterrichsräume, Korridor\n\nSPA-Z\n\n-\n\nAnsteuerung durch BMA\n\nBMA-Z\n\n+ +\n\nSPA-Z = Sprinklerzentrale\n\nFeuerwehr-Zugang\n\nm 2. .N R W A\n\nZugang Sprinklerzentrale Feuerwehr-Schlüsselbox (Einbauort)\n\nRWA / SLA - VentilatorÜberflur- / Unterflurhydrant\n\nmögliche Eingänge / sek. Intervention\n\n1.20m\n\nRWA / SLA - Kanal / Schacht1 . 2 0 m\n\nAnsteuerung durch Einzelmelder\n\nFluchtrichtung mit Angabe erford. Türbreite\n\nBMA-Z = BMA-ZentraleFluchtweg vertikal\n\nBrandabschnitt  EI 30\n\nNUTZUNGSEINHEITEN\n\n+\n\nTür / Tor selbstschliessend\n\nÜberwachung durch BMA\n\nSicherheitsbeleuchtung\n\nTür / Tor / Rolltor EI30\n\nBrandschutz - Glas EI 30\n\nE\nV\n\nA\nK\n\nAnsteuerung durch RWA / RDA\n\nBrandabschnitt  EI 60-RF1\n\nTür / Tor E30 \n\nSchutzumfang Sprinkleranlage\n\nBrandabschnitt  EI 30-RF1\n\nRWA Bedienstelle\n\nBrandabschnittsbildende\nWände und horiz.\nFluchtwegeKonzept:\n\nGebäudekategorie:\nNutzung: Tragwerk Fluchtweg vertikalBrandabschnittsbildende\n\nGeschossdecken\n\nTragwerk und Brandabschnitte\n\nSchule\n\nREI 60R 60baulich REI 60 - RF1\n\nmittlere Höhe\n\nEI 30 ( UG. EI 60)\n\nSekundarschule\n\nDatum: Format:\n\nGezeichnet:\nGeprüft:\n\nLayout: Massstab:\n\nPlan-Nr:\nDruckdatum:\n\n1:300\n\n21.06.2019\n\nA3\n\ninfo@brandschutzpartner.ch  |  brandschutzpartner.ch  |  + 41 44 824 46 00\nBrandschutzpartner GmbH  |  Bettlistrasse 35  |  CH - 8600 Dübendorf\n\nSchulhaus Stägenbuck Dübendorf\nBrandschutzkonzept\nGeschoss: 3. Obergeschoss\nGrundlage Architekturplan: 17.06.2019\n\n297/420 mm- 21.06.2019\n\nTK\n\nVorstudie\n\n1171B331\n\n\n\t1171B282_A3\n\t1171B292_A3\n\t1117B302_A3\n\t1117B312_A3\n\t1171B322_A3\n\n


parent_type: agenda

name: 20200312-DO-B_06 Berechnungen für Grobkostenschätzung - Kopi

text: \nC61\n\nC211\n\nC212\n\nC211\nC31\n\n\n\nC11\n\nC11\n\nC216\n\nC61\n\nB61\n\nB12\n\nB25\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nC12\n\nB12\n\nB31\n\n\n\nC57\n\nB51\n\nB52\n\nC11\n\nC11C61\n\nT\n\nC54\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC12\n\nC11 C11\n\nC12 C12\n\nB11\n\nC32 B61\n\nB61\n\nB12\n\nB31\n\nB55\n\nB55\n\nB26\n\nB56\n\nC52 C53\n\nB33\n\nB12\n\nB57\n\nB32\n\nB11\n\nB26\n\nB21\n\nB22\n\nB24\n\nB23\n\nC213T C56\n\nF21\n\nB12\n\nB11\n\nB12\n\nB11\n\nB62\n\nB62\n\nF21\n\nC56\n\nC51\n\nB12\n\n\n\nC12\n\nC12\n\nC31\n\nD11\n\nD12\n\nD21\n\nD23\nD24\n\nD25\n\nD24\n\nD22\n\nB12\nC11\n\nC11\n\nC11 C11\n\nC61\n\nC11\n\nC61\n\nB54\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC11\nC12\n\nC12\n\nC11\n\nC11\n\nC214\n\nC55\n\nB12\n\nB12\n\nB31\n\nB41\n\nC62 C213\n\nC215\n\nB61\n\nB61\n\nA25\n\nI22\n\nI23\n\nI25\n\nI25\n\nA23\n\nA24\n\nI15\n\nI12\n\nI14\n\nI14\n\nI12\n\nA22\n\nA14\n\nI13\n\nI13\n\nI16\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA21 A13\n\nA15\n\nI24\n\nA21\n\nA21\n\nA26\n\n\n\nF12\n\nB30\n\nF23\n\nC31 F25\n\nF22\n\nB23\n\nB24\n\nB63\n\nB64\n\nB21\n\nC207\n\nC206\n\nF26 F21\n\nT\n\nB61\n\nB61\n\nB21\n\nC61\n\nG11 G11\n\nG204\n\nG204 G203\n\nG203\n\nG207\n\nG208\n\nG205 G205 G207\n\nG208\nG203\n\nG203\n\nG204\n\nG204\n\nF24\n\nB27\n\nF17\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC206\n\nC41\n\nC42\n\nC213\n\nB22\n\nB22\n\nT\n\nC214\n\nT\n\nG11\n\nAbbruch Schwimmbad\n\nG25\n\nG24 G24\n\nG23\n\nG26\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22\n\nC202\n\nC201C201\n\nC208C208\n\nC58\n\nE22\n\nE12\n\nE13E14\n\nE11\n\nT\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22G23\n\nG28\n\nG26\nE11 E11 E11 E11E11\n\nT\n\nE21\n\nG25\nE15\n\nD26\n\nT\n\nT\n\nT\n\nT D26T T\n\nT\n\nC12\n\nC12\n\n\n\nC210\n\nC205\n\nC204 C203\n\nC203\n\nC209\n\nF17\n\nF21\n\nF22\n\nT\n\nT C63 C64\n\nT\n\nG11\n\nK K\n\nG11\n\nG206 G206\n\nG210 G210\n\nT\n\nC62\n\nC64\n\nT\n\nF21\n\nF22\n\nC64\n\n\n\nF 11T\n\nT\n\nT\n\nF 10\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLägernstrasseParkplätze\n\nFluchtwegröhre \nZivilschutzanlage Bestand\n\n+ 435.80\n\nRAMPE 12 %\n\nEINGANG KRIGSFEUERWEHR\n\nNORDWEST  FASSADE \n\nBEST. TERRAIN\n\nSPORTHALLE \n\nGasdruckreduz.- \nStation\n\nZugang \nHeizzentr. Elektroraum\n\n\n\n\n\n\n\nC61\n\nC211\n\nC212\n\nC211\nC31\n\n\n\nC11\n\nC11\n\nC216\n\nC61\n\nB61\n\nB12\n\nB25\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nC12\n\nB12\n\nB31\n\n\n\nC57\n\nB51\n\nB52\n\nC11\n\nC11C61\n\nT\n\nC54\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC12\n\nC11 C11\n\nC12 C12\n\nB11\n\nC32 B61\n\nB61\n\nB12\n\nB31\n\nB55\n\nB55\n\nB26\n\nB56\n\nC52 C53\n\nB33\n\nB12\n\nB57\n\nB32\n\nB11\n\nB26\n\nB21\n\nB22\n\nB24\n\nB23\n\nC213T C56\n\nF21\n\nB12\n\nB11\n\nB12\n\nB11\n\nB62\n\nB62\n\nF21\n\nC56\n\nC51\n\nB12\n\n\n\nC12\n\nC12\n\nC31\n\nD11\n\nD12\n\nD21\n\nD23\nD24\n\nD25\n\nD24\n\nD22\n\nB12\nC11\n\nC11\n\nC11 C11\n\nC61\n\nC11\n\nC61\n\nB54\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC11\nC12\n\nC12\n\nC11\n\nC11\n\nC214\n\nC55\n\nB12\n\nB12\n\nB31\n\nB41\n\nC62 C213\n\nC215\n\nB61\n\nB61\n\nA25\n\nI22\n\nI23\n\nI25\n\nI25\n\nA23\n\nA24\n\nI15\n\nI12\n\nI14\n\nI14\n\nI12\n\nA22\n\nA14\n\nI13\n\nI13\n\nI16\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA21 A13\n\nA15\n\nI24\n\nA21\n\nA21\n\nA26\n\n\n\nF12\n\nB30\n\nF23\n\nC31 F25\n\nF22\n\nB23\n\nB24\n\nB63\n\nB64\n\nB21\n\nC207\n\nC206\n\nF26 F21\n\nT\n\nB61\n\nB61\n\nB21\n\nC61\n\nG11 G11\n\nG204\n\nG204 G203\n\nG203\n\nG207\n\nG208\n\nG205 G205 G207\n\nG208\nG203\n\nG203\n\nG204\n\nG204\n\nF24\n\nB27\n\nF17\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC206\n\nC41\n\nC42\n\nC213\n\nB22\n\nB22\n\nT\n\nC214\n\nT\n\nG11\n\nAbbruch Schwimmbad\n\nG25\n\nG24 G24\n\nG23\n\nG26\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22\n\nC202\n\nC201C201\n\nC208C208\n\nC58\n\nE22\n\nE12\n\nE13E14\n\nE11\n\nT\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22G23\n\nG28\n\nG26\nE11 E11 E11 E11E11\n\nT\n\nE21\n\nG25\nE15\n\nD26\n\nT\n\nT\n\nT\n\nT D26T T\n\nT\n\nC12\n\nC12\n\n\n\nC210\n\nC205\n\nC204 C203\n\nC203\n\nC209\n\nF17\n\nF21\n\nF22\n\nT\n\nT C63 C64\n\nT\n\nG11\n\nK K\n\nG11\n\nG206 G206\n\nG210 G210\n\nT\n\nC62\n\nC64\n\nT\n\nF21\n\nF22\n\nC64\n\n\n\nF 11T\n\nT\n\nT\n\nF 10\n\n\n\nC61\n\nC211\n\nC212\n\nC211\nC31\n\n\n\nC11\n\nC11\n\nC216\n\nC61\n\nB61\n\nB12\n\nB25\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nC12\n\nB12\n\nB31\n\n\n\nC57\n\nB51\n\nB52\n\nC11\n\nC11C61\n\nT\n\nC54\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC12\n\nC11 C11\n\nC12 C12\n\nB11\n\nC32 B61\n\nB61\n\nB12\n\nB31\n\nB55\n\nB55\n\nB26\n\nB56\n\nC52 C53\n\nB33\n\nB12\n\nB57\n\nB32\n\nB11\n\nB26\n\nB21\n\nB22\n\nB24\n\nB23\n\nC213T C56\n\nF21\n\nB12\n\nB11\n\nB12\n\nB11\n\nB62\n\nB62\n\nF21\n\nC56\n\nC51\n\nB12\n\n\n\nReferenzpunkt AE18\n\nReferenzpunkt AB15\n\nC12\n\nC12\n\nC31\n\nD11\n\nD12\n\nD21\n\nD23\nD24\n\nD25\n\nD24\n\nD22\n\nB12\nC11\n\nC11\n\nC11 C11\n\nC61\n\nC11\n\nC61\n\nB54\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC11\nC12\n\nC12\n\nC11\n\nC11\n\nC214\n\nC55\n\nB12\n\nB12\n\nB31\n\nB41\n\nC62 C213\n\nC215\n\nB61\n\nB61\n\nA25\n\nI22\n\nI23\n\nI25\n\nI25\n\nA23\n\nA24\n\nI15\n\nI12\n\nI14\n\nI14\n\nI12\n\nA22\n\nA14\n\nI13\n\nI13\n\nI16\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA21 A13\n\nA15\n\nI24\n\nA21\n\nA21\n\nA26\n\n\n\nReferenzpunkt AE18\n\nReferenzpunkt AB15\n\nF12\n\nB30\n\nF23\n\nC31 F25\n\nF22\n\nB23\n\nB24\n\nB63\n\nB64\n\nB21\n\nC207\n\nC206\n\nF26 F21\n\nT\n\nB61\n\nB61\n\nB21\n\nC61\n\nG11 G11\n\nG204\n\nG204 G203\n\nG203\n\nG207\n\nG208\n\nG205 G205 G207\n\nG208\nG203\n\nG203\n\nG204\n\nG204\n\nF24\n\nB27\n\nF17\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC206\n\nC41\n\nC42\n\nC213\n\nB22\n\nB22\n\nT\n\nC214\n\nT\n\nG11\n\nAbbruch Schwimmbad\n\nG25\n\nG24 G24\n\nG23\n\nG26\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22\n\nC202\n\nC201C201\n\nC208C208\n\nC58\n\nE22\n\nE12\n\nE13E14\n\nE11\n\nT\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22G23\n\nG28\n\nG26\nE11 E11 E11 E11E11\n\nT\n\nE21\n\nG25\nE15\n\nD26\n\nT\n\nT\n\nT\n\nT D26T T\n\nT\n\nC12\n\nC12\n\n\n\nC210\n\nC205\n\nC204 C203\n\nC203\n\nC209\n\nF17\n\nF21\n\nF22\n\nT\n\nT C63 C64\n\nT\n\nG11\n\nK K\n\nG11\n\nG206 G206\n\nG210 G210\n\nT\n\nC62\n\nC64\n\nT\n\nF21\n\nF22\n\nC64\n\n\n\nF 11T\n\nT\n\nT\n\nF 10\n\n\n\nC61\n\nC211\n\nC212\n\nC211\nC31\n\n\n\nC11\n\nC11\n\nC216\n\nC61\n\nB61\n\nB12\n\nB25\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nC12\n\nB12\n\nB31\n\n\n\nC57\n\nB51\n\nB52\n\nC11\n\nC11C61\n\nT\n\nC54\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC12\n\nC11 C11\n\nC12 C12\n\nB11\n\nC32 B61\n\nB61\n\nB12\n\nB31\n\nB55\n\nB55\n\nB26\n\nB56\n\nC52 C53\n\nB33\n\nB12\n\nB57\n\nB32\n\nB11\n\nB26\n\nB21\n\nB22\n\nB24\n\nB23\n\nC213T C56\n\nF21\n\nB12\n\nB11\n\nB12\n\nB11\n\nB62\n\nB62\n\nF21\n\nC56\n\nC51\n\nB12\n\n\n\nReferenzpunkt AE18\n\nReferenzpunkt AB15\n\nC12\n\nC12\n\nC31\n\nD11\n\nD12\n\nD21\n\nD23\nD24\n\nD25\n\nD24\n\nD22\n\nB12\nC11\n\nC11\n\nC11 C11\n\nC61\n\nC11\n\nC61\n\nB54\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11\n\nB11B11\n\nB12\n\nC11\nC12\n\nC12\n\nC11\n\nC11\n\nC214\n\nC55\n\nB12\n\nB12\n\nB31\n\nB41\n\nC62 C213\n\nC215\n\nB61\n\nB61\n\nA25\n\nI22\n\nI23\n\nI25\n\nI25\n\nA23\n\nA24\n\nI15\n\nI12\n\nI14\n\nI14\n\nI12\n\nA22\n\nA14\n\nI13\n\nI13\n\nI16\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA13\n\nA11A12\n\nA21 A13\n\nA15\n\nI24\n\nA21\n\nA21\n\nA26\n\n\n\nReferenzpunkt AE18\n\nReferenzpunkt AB15\n\nF12\n\nB30\n\nF23\n\nC31 F25\n\nF22\n\nB23\n\nB24\n\nB63\n\nB64\n\nB21\n\nC207\n\nC206\n\nF26 F21\n\nT\n\nB61\n\nB61\n\nB21\n\nC61\n\nG11 G11\n\nG204\n\nG204 G203\n\nG203\n\nG207\n\nG208\n\nG205 G205 G207\n\nG208\nG203\n\nG203\n\nG204\n\nG204\n\nF24\n\nB27\n\nF17\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC11\n\nC206\n\nC41\n\nC42\n\nC213\n\nB22\n\nB22\n\nT\n\nC214\n\nT\n\nG11\n\nAbbruch Schwimmbad\n\nG25\n\nG24 G24\n\nG23\n\nG26\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22\n\nC202\n\nC201C201\n\nC208C208\n\nC58\n\nE22\n\nE12\n\nE13E14\n\nE11\n\nT\n\nT\n\nG21\n\nG22\n\nG21\n\nG22G23\n\nG28\n\nG26\nE11 E11 E11 E11E11\n\nT\n\nE21\n\nG25\nE15\n\nD26\n\nT\n\nT\n\nT\n\nT D26T T\n\nT\n\nC12\n\nC12\n\n\n\nC210\n\nC205\n\nC204 C203\n\nC203\n\nC209\n\nF17\n\nF21\n\nF22\n\nT\n\nT C63 C64\n\nT\n\nG11\n\nK K\n\nG11\n\nG206 G206\n\nG210 G210\n\nT\n\nC62\n\nC64\n\nT\n\nF21\n\nF22\n\nC64\n\n\n\nF 11T\n\nT\n\nT\n\nF 10\n\n\n\nÜberarbeitung Wettbewerb, Schulanlage Stägenbuck, Dübendorf Zürich, den 05. August 2019/NUSUS AG - cel\nNachweis Kennzahlen Legende: Architekt Landschaftsarchitekt\n\nDie Ausmass sind zwingend mit Schemen und den "deklarierten" Flächen zu dokumentieren. Total der Flächen 1) Primarsch. 2) TH-Primar 3) Umbau Sek. 4) TH-Sek. 5) Neubau Sek. 6) Sporthalle 8) Aula/Technik 9) Neubau Kiga/Primar. 10) Hauswartswhg. 12) Umgebung\n\nGrundstücksfläche m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nGGF Gebäudegrundfläche (jeweils im umgebungsberührenden Geschoss EG oder UG01) m2 8'609 1'412 728 1'547 728 699 1'369 431 1'485 210 8'609\nBUF Bearbeitete Umgebungsfläche m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nI3 GRF davon Grünfläche m2 0 0\nI4 HAF davon Hartfläche m2 0 0\nUUF Unbearbeitete Umgebungsfläche m2 -8'609 -1'412 -728 -1'547 -728 -699 -1'369 -431 -1'485 -210 -8'609\n\nC1 Total Bodenplattenfläche m2 10'213 1'756 698 1'645 698 671 1'938 572 2'044 191\nBOF gedämmt Bodenplattenfläche Gebäude gedämmt m2 3'435 0 0 73 0 671 670 15 2'006 0\nBOF ungedämmt Bodenplattenfläche Gebäude ungedämmt m2 6'778 1'756 698 1'572 698 0 1'268 557 38 191\n\nE Total Aussenwandfläche, inkl. Fenster, Tore und Türen, exkl. Untersichten m2 17'970 3'290 1'037 4'030 1'033 1'263 3'792 706 2'356 463\n\nE1 Total Aussenwandfläche unter Terrain, exkl. Fenster, Tore und Türen m2 4'003 460 460 575 431 452 396 388 712 129\nAWFU gedämmt Aussenwandfläche unter Terrain gedämmt m2 2'745 460 163 570 91 452 281 0 599 129\nAWFU ungedämmt Aussenwandfläche unter Terrain ungedämmt m2 1'258 0 297 5 340 0 115 388 113 0\n\nE2 Total Aussenwandfläche über Terrain, exkl. Fenster, Tore und Türen m2 9'982 1'922 370 2'468 395 485 2'916 289 872 265\nAWFO gedämmt Aussenwandfläche über Terrain gedämmt (ohne Öffnungen) m2 4'858 1'216 0 2'001 62 456 85 6 872 160\nAWFO ungedämmt Aussenwandfläche über Terrain ungedämmt (ohne Öffnungen) m2 5'124 706 370 467 333 29 2'831 283 0 105\n\nE3 Total Fensterfläche, Tore und Türen 3'985 908 207 987 207 326 480 29 772 69\nAWT Fensterflächen und Verglasungen in Fassaden m2 3'758 868 201 941 201 315 443 20 707 62\nAWT Aussentüren in Fassaden m2 223 40 6 42 6 11 37 9 65 7\nAWT Tore in Fassaden m2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Untersichten 289 235 0 39 0 15 0 0 0 0\nAWFU gedämmt Untersichten gegen Aussenluft m2 289 235 0 39 0 15 0 0 0 0\nAWFU ungedämmt Untersichten gegen Aussenluft m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nF1 Total Dachfläche (inkl. Dachflächenfenster) m2 10'990 2'124 744 1'850 741 670 2'008 489 2'109 255\nDAF gedämmt Dachfläche gedämmt (exkl. Dachflächenfenster) m2 7'223 1'672 0 1'625 0 537 1'428 430 1'368 163\nDAF gedämmt Dachfläche gedämmt begehbar (exkl. Dachflächenfenster) m2 3'037 350 737 127 732 15 555 0 521 0\nDAF ungedämmt Dachfläche ungedämmt (exkl. Dachflächenfenster) m2 342 0 7 25 9 0 25 59 125 92\n\nDachflächenfenster / horizontale Verglasungen / Oblichter m2 388 102 0 73 0 118 0 0 95 0\n\nGF Total Geschossfläche (Norm SIA 416/2003) m2 23'614 5'586 901 6'359 899 2'270 1'961 991 4'233 414\nGF unterirdisch Geschossfläche unterirdisch m2 5'525 1'239 530 895 528 627 0 557 1'019 130\nGF oberirdisch Geschossfläche oberirdisch m2 18'089 4'347 371 5'464 371 1'643 1'961 434 3'214 284\n\ndavon Geschossfläche beheizt (innerhalb therm. Hülle) m2 20'152 4'618 901 5'464 899 1'848 1'904 434 3'800 284\ndavon Geschossfläche unbeheizt (ausserhalb therm. Hülle) m2 3'462 968 0 895 0 422 57 557 433 130\ndavon Hauptnutzflächen HNF Schulzimmer m2 15'808 3'348 626 3'894 626 1'414 1'472 405 3'793 230\ndavon Verkehrsfläche VF (Treppenhäuser, innere Verkehrsflächen und dgl.) m2 4'180 1'214 156 1'292 156 435 273 56 598 0\ndavon Funktionsfläche FF (Haustechnik, Zentralen, Schäche und dgl.) m2 1'313 277 0 189 0 132 44 427 244 0\ndavon Nebennutzflächen NNF (Abstellräume, Veloräume und dgl.) m2 312 0 0 260 0 0 0 0 0 52\n\nAGF Total Aussengeschossfläche (Balkon, Laubengang, Loggia) m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nAGF reduziert Aussengeschossfläche (Balkon, Loggia und dgl.), exkl. AVF m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nAVF Aussen-Verkehrsfläche (Laubengang und dgl.) m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nGV Total Gebäudevolumen (Norm SIA 416/2003) m3 96'561 19'268 4'785 22'066 4'808 8'289 15'746 3'938 16'539 1'122\nGV unterirdisch davon Gebäudevolumen unterirdisch m3 19'439 3'801 1'984 2'658 2'007 2'367 0 2'044 4'229 350\nGV oberirdisch davon Gebäudevolumen oberirdisch m3 77'122 15'467 2'801 19'408 2'801 5'922 15'746 1'894 12'310 772\n\nBM Baumasse m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nBaumasse Baumasse in m3 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSchulzimmerspiegel Total Anzahl Schulzimmer Anz 66 20 0 25 0 11 0 0 10 0\nAnzahl Schulzimmer Anz 66 20 0 25 0 11 0 0 10 0\n\n\n\nMengentabelle S T A G Überarbeitung\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n1 Erneuerung GF Best. oberi. 798 1310 236 1268 519 71 4202\n   Primarschule Höhe 3.66 3.44 4.14 3.44 3.71 3.9\n\nGV Best. oberi. 2920.68 4506.4 977.04 4361.92 1925.49 276.9 14968.43\n\nGF Best. u. T. 629 170 186 85 67 1137\nHöhe 2.92 2.92 2.92 3.9 3.2\nGV Best. u. T. 1836.68 496.4 543.12 331.5 214.4 3422.1\n\nGF Neu oberir. 145 145\nHöhe 3.44\nGV Neu oberir. 498.8 498.8\n\nGF Neu u. T. 102 102\nHöhe 3.71\nGV Neu u. T. 378.42 378.42\n\nHNF Bestand 508 1116 840 782 3246\nHNF Neu 102 102\nHNF Abbruch\nVF 180 256 329 441 8 1214\nFF 14 14 14 186 49 277\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n2 Umbau Turnhalle GF Best. oberi. 371 371\n   Primarschule Höhe 7.55\n\nGV Best. oberi. 2801.05 2801.05\n\nGF Best. u. T. 316 206 522\nHöhe 3.9 3.65\nGV Best. u. T. 1232.4 751.9 1984.3\n\nGF Neu oberir. 0\nHöhe\nGV Neu oberir. 0\n\nGF Neu u. T. 4 4 8\nHöhe 3.9 3.65\nGV Neu u. T. 15.6 14.6 30.2\n\nHNF Bestand 134 492 626\nHNF Neu 0\nHNF Abbruch\nVF 127 29 156\nFF 0\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n3 Erneuerung GF Best. oberi. 456 456 500 456 1434 855 552 125 4834\n   Sekundarschule Höhe 3.66 3.44 3.66 3.44 3.44 3.44 3.74 3.9\n\nGV Best. oberi. 1668.96 1568.64 1830 1568.64 4932.96 2941.2 2064.48 487.5 17062.38\n\nGF Best. u. T. 895 895\nHöhe 2.97\nGV Best. u. T. 2658.15 2658.15\n\nGF Neu oberir. 557 73 630\nHöhe 3.66 4.2\nGV Neu oberir. 2038.62 306.6 2345.22\n\nHNF Bestand 277 277 585 985 920 341 3385\nHNF Neu 436 73 509\nHNF Abbruch\nVF 110 110 239 291 450 92 1292\nFF 10 10 66 3 3 97 189\nNNF 260 260\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n4 Umbau Turnhalle GF Best. oberi. 371 371\n   Sekundarschule Höhe 7.55\n\nGV Best. oberi. 2801.05 2801.05\n\nGF Best. u. T. 314 206 520\nHöhe 3.9 3.65\nGV Best. u. T. 1224.6 751.9 1976.5\n\nGF Neu oberir. 0\nHöhe\nGV Neu oberir. 0\n\nGF Neu u. T. 4 4 8\nHöhe 3.9 3.65\nGV Neu u. T. 15.6 14.6 30.2\n\nHNF Bestand 134 492 626\nHNF Neu 0\nHNF Abbruch\nVF 127 29 156\nFF 0\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n5 Neubau GF Neu oberir. 597 582 72 229 163 1643\nSekundarschule Höhe 3.66 3.44 4.4 3.44 3.87\n\nGV Neu oberir. 2185.02 2002.08 316.8 787.76 630.81 5922.47\n\nGF Neu u. T. 119 86 72 350 627\nHöhe 3.44 3.87 3.85 3.85\nGV Neu u. T. 409.36 332.82 277.2 1347.5 2366.88\n\nHNF Bestand\nHNF Neu 397 434 460 123 1414\nHNF Abbruch\nVF 125 143 125 42 435\nFF 2 2 2 126 132\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n6 Erneuerung GF Best. oberi. 1243 1243\nSporthalle inkl. Höhe 10.3\nZungang GV Best. oberi. 12802.9 12802.9\n\nGF Neu oberir. 122 539 57 718\nHöhe 3.85 4.15 4.15\nGV Neu oberir. 469.7 2236.85 236.55 2943.1\n\nGF Neu u. T. 0\nHöhe\nGV Neu u. T. 0\n\nGF Abbruch 36 36 133 205\nHöhe 3.1 3.1 3.65\nGV Abbruch 111.6 111.6 485.45 708.65\n\nHNF Bestand 1178 1178\nHNF Neu 294 294\nHNF Abbruch\nVF 95 178 273\nFF 44 44\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n8 Erneuerung GF Best. oberi. 246 177 423\nAula / Technik Höhe 5.52 2.79\n\nGV Best. oberi. 1357.92 493.83 1851.75\n\nGF Best. u. T. 557 557\nHöhe 3.67\nGV Best. u. T. 2044.19 2044.19\n\nGF Neu oberir. 11 11\nHöhe 3.85\nGV Neu oberir. 42.35 42.35\n\nHNF Bestand 375 30 405\nHNF Neu\nHNF Abbruch\nVF 14 42 56\nFF 427 427\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n9 Neubau GF Neu oberir. 1368 821 643 344 38 3214\nKiga / Primar Höhe 3.8 3.55 4.1 4.15 3.5\n\nGV Neu oberir. 5198.4 2914.55 2636.3 1427.6 133 12309.85\n\nGF Neu u. T. 1019 1019\nHöhe 4.15\nGV Neu u. T. 4228.85 4228.85\n\nGF Abbruch 581 255 1313 2149\nHöhe 6 3.26 3.75\nGV Abbruch 3486 831.3 4923.75 9241.05\n\nHNF Bestand 0\nHNF Neu 1054 1194 536 2784\nHNF Abbruch 653 356 1009\nVF 87 87 373 51 598\nFF 244 244\nNNF 0\n\nOG03 OG02 OG01 OG01 EG EG UG01 UG01 UG01 UG01 UG02 UG02 UG02 UG03 Total\n10 Hauswartwhg. GF Best. oberi. 142 142 284\n\nHöhe 2.8 2.64\nGV Best. oberi. 397.6 374.88 772.48\n\nGF Best. u. T. 130 130\nHöhe 2.69\nGV Best. u. T. 349.7 349.7\n\nHNF Bestand 107 123 230\nHNF Neu\nHNF Abbruch\n\n\n


name: 20180919-BS-304-Genehmigung Zusatzkredit SH Stägebuck - Kopi

text: \n18-304\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 19.09.2018\n\nL2.2\nGenehmigung eines Zusatzkredites von Fr. 310'000.00 für die Planung der Gesamtsanie-\nrung mit Teilneubau Schulhaus Stägenbuck\n\nAusgangslage\n\nAn der Gemeinderatssitzung vom 1. Dezember 2014 wurde ein Planungskredit von Fr.453'520.75 für\nein Planer Auswahlverfahren bewilligt. Der Kredit war dafür bestimmt, auf der Schulanlage Stägen-\nbuck einen Projektwettbewerb durchzuführen.\n\nD u rc hfü hr u ng P roje ktwettb ewe rb\n\nlm Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung des Projektwettbewerbs hat sich gezeigt,\ndass ein Klärungsbedarf hinsichtlich den denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen einerseits und\nder künftigen Nutzung des Hallenbads andererseits bestehen. lm Austausch mit der kantonalen\nDenkmalpflege und mit Einbezug des stellvertretenden kantonalen Denkmalpflegers, konnte die Pro-\njektgruppe mit Unterstützung des Preisgerichtes erwirken, dass die Rahmenbedingungen für den\nProjektwettbewerb entscheidend gelockert wurden. Betreffend Hallenbad haben beide Schulpflegen\nentschieden den Bearbeitungsperimeter des Projektwettbewerbes um den Bereich der Sporthalle und\ndes Hallenbads zu erweitern. Damit konnte die Schulanlage als Ganzes weitergeplant und auch Er-\nweiterungsmöglichkeiten im heutigen Bereich des Hallenbads aufgezeigt werden.\n\nlm Rahmen der Durchführung des Projektwettbewerbs hat das Preisgericht empfohlen, mit den\nbesten 4 Projekten eine Bereinigungsstufe durchzuführen. Nach sorgfältiger Abwägung der Argumen-\nte wurde der Projektvorschlag APPIA des Zürcher Büros Niedermann Sigg Schwendener Architekten\nAG einstimmig als Sieger erkoren.\n\nAm B. Februar 2018 fand im Foyer des Stadthauses in Dübendorf die Ausstellungseröffnung statt.\nEingeladen waren der Stadt- und Gemeinderat, die beiden Schulpflegen, der Gemeinderat\nSchwerzenbach, das Preisgericht und alle Wettbewerbsteilnehmer. ln den darauffolgenden Wochen\nwar die Ausstellung bis zum 2. März 2O1B für die Öffentlichkeit zugänglich.\n\nG robkoste nschätzu ng Sie ge rproje kt\n\nDie Projektgruppe hat innerhalb des bewilligten Kreditrahmens eine Grobkostenschätzung für das\nSiegerprojekt durch die Firma PBK AG erstellen lassen. Die Kosten für die Gesamtsanierung und\nErweiterung der Schulanlage werden auf Fr. 1 1 1'630'000 inkl. MWST geschätzt.\n\nEbenfalls in Auftrag gegeben wurde eine Grobkostenschätzung für einen Ersatzneubau mit gleichem\nRaumprogramm wie das Siegerprojekt. Diese Kosten werden auf Fr. 125'170'000 inkl. MWST\ngeschätzt. Die Kostengenauigkeit wird in den Grobkostenschätzungen mit x 2O - 25% angegeben.\n\nDie Grobkostenschätzungen werden seitens der Projektgruppe als plausibel erachtet. Gleichwohl ist\ndie Projektgruppe der Meinung, dass Kostenreduktionen vorgenommen werden müssen. Der Pro-\njektwettbewerb hat gezeigt, dass das erarbeitete Raumprogramm auf der räumlich begrenzten Schul-\nanlage zu kostenintensiven Umsetzungsvorschlägen führt. Hier sind beide Schulen gefordert zu prü-\nfen, ob der notwendige Schulraum an anderen Standorten genauso zweckdienlich, jedoch kosten-\n\n2014-96\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 19.09.2018\n\ngünstiger erstellt werden kann. Zudem sind die dem Raumprogramm zu Grunde liegenden Auswer-\ntungen aus dem Jahr 2014 zu aktualisieren, so dass neue Erkenntnisse in die weitere Planung einbe-\nzogen werden können.\n\nDazu kommt, dass das Postulat zur Schulanlage Stägenbuck im Gemeinderat weiterhin hängig ist.\nDie Antworten auf die darin formulierten Fragen sollen ebenfalls mit dem bevorstehenden Planungs-\nschritt erarbeitet werden.\n\nProje ktü be r a rbe itu n g u nd ve rti efte Ab kl ä r u ng e n\n\nDie Projektgruppe möchte, mit dem Ziel einer massgebenden Kostenreduktion, eine\nProjektüberarbeitung durchführen. Diese Kostenreduktion soll in erster Linie mit einem verkleinerten\nRaumprogramm erfolgen. Mit den vertieften Abklärungen soll einerseits die Kostensicherheit erhöht,\nandererseits die noch offenen Fragen seitens des Gemeinderats geklärt werden.\n\nDie Primarschule lässt zurzeit das Gesamtentwicklungskonzept aktualisieren. Es ist geplant, an einer\nSchulpflegesitzung Anfang 2019 die Resultate und die daraus gewonnenen Rückschlüsse durch die\nSchulpflege bewilligen zu lassen. Basierend auf diesen Resultaten kann die Primarschule auch\nReduktionen am Raumprogramm für die Schulanlage Stägenbuck beschliessen.\n\nUm die Kostensicherheit innerhalb der Kostenschätzung zu erhöhen, ist auch eine vertiefte\nBetrachtung beider Schulhäuser notwendig (Primar- und Sekundarschule). Darin soll der Umgang mit\nder Fassade im Austausch mit der Denkmalpflege, der Feuerpolizei und der Bauherrschaft vertieft\ngeklärt werden. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen können auch die noch offenen Fragen\nhinsichtlich des Umgangs mit der denkmalgeschützten Bausubstanz in angemessenem Umfang ge-\nklärt werden. Um weitergehende Fragen bezüglich möglicher Kostenfolgen auch in Bezug auf die\nErdbebenertüchtigung zu beantworten, sind weitere Abklärungen notwendig. Diese werden durch die\nPrimarschule getragen.\n\nDie Sanierung der Schulanlage Stägenbuck wird immer dringender und auch die Unterhaltskosten\nsteigen jährlich an. Um keine Zeit zu verlieren, empfiehlt die Projektgruppe eine zweigleisige Vorge-\nhensweise: Neben der Überarbeitung des Raumbedarfs sollen auch bis Ende des Jahres dem Stadt-\nund Gemeinderat, sowie der Gemeindeversammlung der Sekundarschule der Projektstand erläutert\nund das weitere Vorgehen aufgezeigt werden. lm Rahmen dieser lnformation bezüglich des Pla-\nnungsstandes soll auch der für die Projektüberarbeitung notwendige Kredit beantragt werden. Wer-\nden die Kreditanträge bewilligt, kann mit der Projektüberarbeitung voraussichtlich Anfang 2019 be-\ngonnen werden.\n\nDie Projektüberarbeitung wird durch das siegreiche Team erarbeitet. Das Team kann bei Bedarf um\nweitere Planer aus den Fachrichtungen Bauphysik, Haustechnik und Brandschutz ergänzt werden.\nBauherrenseitig wird das Planerteam durch die Projektgruppe begleitet. Es ist geplant, dass Basler &\nHofmann als Bauherrenberater weiterhin die Projektgruppe unterstützt. Es wird mit einer\nBearbeitungsdauer von ca. 6 Monaten gerechnet. Sind sich beide Schulpflegen über Resultate der\nProjekt-überarbeitung und das weitere Vorgehen einig, ist es geplant einen Projektierungskredit zu\nbeantragen. Dazu werden Urnenabstimmungen notwendig sein.\n\n22014-96\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 19.09.2018\n\nKosten\n\nZu sam me nsetzu ng PI a nu ng skred it\n\nBezeichnung Bemerkung\n\nPla\n\n1. Zusatzkredit Für die Durchführung der optionalen\nBereinigungsstufe und Mehrauf-\nwendungen bezüglich der Klärung\nder Rahmenbedin\n\n2. Zusatzkredit Für die Vorbereitung einer Projekt-\nübera\n\n3. Zusatzkredit Für eine Projektüberarbeitung und\ndie Vorbereitung der Umenabstim-\n\nNeues Total Planu Anteil Primarschule\n\nZu sa m m e n setzu n g d e s be a ntragte n Zu s atzkre d ite s\n\nDer Zusatzkredit wird benötigt für die Durchführung der Projektüberarbeitung sowie die Vorbereitung\nund Begleitung des Projektierungskredites bis zur Urnenabstimmung.\n\nlnsgesamt wird jetzt ein Zusatzkredit von Fr. 580'000.00 inkl. MWST benötigt. Dieser Zusatzkredit\nwird zwischen der Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach und der Primarschule (Stadt\nDübendorf) aufgeteilt.\n\nBeschreibu Bet\nPlaner Honorare 304'000.00\nPlanungsgrundlagen, Bauherrenseitige Aufwände, Nebenkosten und\nReserve\nWeite de Abkläru Postulat Beantwortu 40'000.00\nVorbereitu Urnenabstim 78'500.00\n\nexkl. MWST 535'500.00\n\nKostenaufteilung\n\nlm Grundsatz werden die Kosten hälftig von der Sekundarschule und der Primarschule getragen.\nWeil die Planungskosten "weitergehende Abklärungen für die Postulatsbeantwortung" vollumfänglich\ndurch die Primarschule getragen werden, resultieren nachfolgende Kostenaufteilungen.\n\n1'13'000.00\n\nJ\n\nBewilligung Beschluss\nDatum\n\nBetrag\n\nGemeinderat 1. 12.2014 Fr.453'520.75\nSchulpflege 4. 4.2017 Fr. 95'000.00\n\nSchulpflege 10.7.2018 Fr. 25'000.00\n\nGemeinderat Fr.310'000.00\n\nFr.883'520.75\n\nMWST,7.7% 41',233.50\nTotal, inkl. MWST 576'733.50\nTotal, inkl. MWST qerundet 580'000.00\n\n2014-96\n\n\n\nStadt Dübendorf\n\nProtokoll des Stadtrates\n\nSitzung vom 19.09.2018\n\nAnteil Primarschule\n\nAnteil Projektüberarbeitung und vertiefte Abklärungen:\n'Weitergehende Abklärungen für Postulatsbeantwortu ng":\n\nTotal beantragter 3. Zusatzkredit zum Planungskredit:\n\na\n\na\n\nMit diesem Kredit soll das vorliegende Projekt überarbeitet, vertiefte Abklärungen durchgeführt, Kos-\nten eingespart, noch offene Fragen geklärt und die notwendigen Urnenabstimmungen vorbereitet\nwerden.\n\nAnteil Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach\n\nFr. 270'000.00\n\nFr. 40'000.00\n\nFr. 310'000,00, inkl. MWST\n\nFr.270'000.00\nFr. 270'000.00, inkl. MWST\n\n. Anteil Projektüberarbeitung und vertiefte Abklärungen\n\n. Total:\n\nErwägungen\n\nFür den Stadtrat sind die Vorlage und das Vorgehen der Primarschulpflege nachvollziehbar. Somit\nkann der Antrag zuhanden des Gemeinderates unterstützt werden.\n\nBeschluss\n\nDer Antrag der Primarschulpflege für den Zusatzkredit von Fr. 310'000.00 wird zuhanden des\nGemeinderates verabschiedet.\n\n2. Vom Antrag und der Weisung der Primarschulpflege zuhanden des Gemeinderates wird Kennt-\nnis genommen.\n\nMitteilung durch Protokollauszug\n\nGemeinderatssekretariat - zuhanden der GRPK und des Gemeinderates\nPrimarschulpflege\nLeitung Finanz- und Controllingdienste\nKreditkontrolle\nAkten\n\nSta t Düb\n\n,,,".h^,",\nStadtschreiberStadtpräsident\n\n42014-96\n\ndorf\n\n\n