name: 1739 Vorbericht zum Zusatzbericht Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw_Anhang Bericht

text: \ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 203 31 50\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch Seite 1 www.dieprojektfabrik.ch \n\nVorbericht zum Zusatzbericht  \n\n«Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\nAuftraggeber Sicherheitsdepartement \n\nGemeindehausplatz 1 \n\n6048 Horw \n\nwww.horw.ch \n\nKontaktperson Martin Kopp, Leiter Immobilien und Sicherheit \n\nmartin.kopp@horw.ch \n\n+41 41 349 12 84\n\nAuftragnehmer diePROJEKTFABRIK AG \n\nLuzernerstrasse 131 \n\n6014 Luzern \n\n+41 41 412 35 35\n\nkontakt@dieprojektfabrik.ch \n\nProjektleitung  Christian Büchler \n\ncb@dieprojektfabrik.ch \n\nUrs Studer  \n\nus@dieprojektfabrik.ch \n\nBerichtverfasser Christian Büchler \n\nUrs Studer  \n\nVersion 1.7 \n\nAnhang\n\nhttp://www.horw.ch/\nmailto:martin.kopp@horw.ch\nmailto:kontakt@dieprojektfabrik.ch\nmailto:cb@dieprojektfabrik.ch\nmailto:us@dieprojektfabrik.ch\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 2 \n\nInhaltsverzeichnis \n\nInhaltsverzeichnis 2 \n\n1. Management Summary 4 \n\n2. Ausgangslage 6 \n\n2.1. Auftrag des Einwohner- und Gemeinderates 6 \n\n3. Grundlagen 6 \n\n3.1. «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» 6 \n\n3.2. Daten Gemeinde Horw 6 \n\n3.3. Weitere Daten 7 \n\n4. Vorgehen 7 \n\n4.1. Gebäudetechnik 7 \n\n4.2. Gebäudehülle 7 \n\n4.3. Priorisierung Liegenschaften 7 \n\n4.4. Kostenberechnung 8 \n\n4.5. Vorschlag und Definition weiteres Vorgehen 8 \n\n4.6. Terminplan Objekte 8 \n\n4.7. Abgrenzung 8 \n\n5. Resultate – Allgemein 9 \n\n6. Resultate – pro Objekt 10 \n\n6.1. Schulhaus Kastanienbaum 10 \n\n6.1.1. Vorgehensempfehlung 11 \n\n6.1.2. Übersicht Kosten Schulhaus Kastanienbaum 12 \n\n6.2. Schulhaus Hofmatt Gebäude 1,2,3 13 \n\n6.2.1. Vorgehensempfehlung 13 \n\n6.2.2. Übersicht Kosten Schulhaus Hofmatt 15 \n\n6.3. Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 16 \n\n6.3.1. Vorgehensempfehlung 16 \n\n6.3.2. Übersicht Kosten Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 18 \n\n6.4. Feuerwehrgebäude 19 \n\n6.4.1. Vorgehensempfehlung 19 \n\n6.4.2. Übersicht Kosten Feuerwehrgebäude 21 \n\n6.5. Garderobengebäude Sportanlage Seefeld 22 \n\n6.5.1. Vorgehensempfehlung 22 \n\n6.5.2. Übersicht Kosten Garderobengebäude Seefeld 23 \n\n6.6. Werkhofgebäude 24 \n\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 3 \n\n6.6.1. Vorgehensempfehlung 24 \n\n6.6.2. Übersicht Kosten Werkhofgebäude 25 \n\n7. Kosten Gesamtübersicht 26 \n\n8. Ausblick 27 \n\n9. Glossar und Begriffe 28 \n\n10. Abbildungsverzeichnis 29 \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 4 \n\n1. Management Summary \n\nMit der Motion Nr. 2020-309 von Urs Rölli, FDP, und Mitunterzeichnenden, „Planungsbericht zu einem klima-\n\nfreundlichen Gebäudepark der Gemeinde Horw ("Öl- und Gasheizungen sollen verschwinden!") wurde ein Pla-\n\nnungsbericht von der Gemeinde gefordert. \n\nDie Gemeinde Horw soll eine Vorreiterrolle im Schaffen eines umweltfreundlichen Gebäudeparks für die gemein-\n\ndeeigenen Liegenschaften anstreben. \n\nIn der Einwohnerratssitzung vom 19. Mai 2022 wurde der Planungsbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der \n\nGemeinde Horw» besprochen und zur Kenntnis genommen. Zudem wurde der Gemeinderat mit Antrag auf Be-\n\nmerkung aufgefordert, einen Zusatzbericht erstellen zu lassen. Da der Zusatzbericht per Ende Jahr 2023 fertig-\n\ngestellt wird, verlangte der Einwohnerrat einen Vorbericht, um das Budget 2024 zur Umsetzung der Massnahmen \n\nfestlegen zu können. \n\nDer Zusatzbericht umfasst Kosten-Nutzen-Analysen, Terminplanung für mögliche vorzeitige Massnahmen vor 2040 \n\nsowie den Austausch von CO2-intensiven Heizsystemen. Dazu gehören Konzeption und Planung für Sanierungs- \n\nund Investitionsmassnahmen von Gebäudehüllen und der Gebäudetechnik. \n\nDer Zusatzbericht stützt sich auf den bereits bestehenden Planungsbericht und interne Datenquellen wie GIS-\n\nDaten, Energieverbrauchsinformationen, Baupläne, kommunale Energieplanung, Fachberatung und Protokolle \n\nvon Fachgesprächen. Durch umfassende Vor-Ort-Inspektionen wurden relevante Daten zu Gebäudetechnik und \n\nzur Gebäudestruktur erfasst, was eine objektive Bewertung ermöglicht. \n\nDie Analyse umfasst nicht nur die technischen Aspekte, sondern berücksichtigt auch Kosten und Umweltauswir-\n\nkungen. Auf dieser Basis wurden konkrete Lösungsvorschläge entwickelt und zwei Varianten für die Wärmever-\n\nsorgung jeder Liegenschaft untersucht. Die Ergebnisse dienen der Priorisierung nach Treibhausgasemissionen und \n\nDringlichkeit des Heizungsaustauschs. \n\nDie Gebäudehüllen wurden mittels bewährten Tools wie dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) und \n\ndem Energieausweis für Gebäude (GEA) des Bundesamtes für Energie analysiert. \n\nDie ausgewählten Liegenschaften wurden aufgrund definierter Kriterien ermittelt und Kostenberechnungen mit \n\neinem Genauigkeitsgrad von etwa ±25 % wurden durch etablierte Tools erstellt. Die Empfehlungen zielen auf \n\nenergetisch, ökologisch und wirtschaftlich optimale Lösungen ab, wobei in der Ausführungsplanung noch eine \n\ndetaillierte Abwägung erfolgen muss. \n\nFolgende Massnahmen sind für die priorisierten Liegenschaften im Jahr 2024 vorgesehen: \n\n2024    \n\nSchulhaus Kastanienbaum \n\n(Mattli) \n\nPV Anlage Dach \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n86`000 \n\n138`000 \n\nSchulhaus Hofmatt Ausführungsplanung aller Arbeitsgattungen CHF 432`800 \n\nRoseneggweg 2  \n\n(Mehrfamilienhaus) \n\nErsatz Heizsystem  \n\nPV Anlage Dach \n\nGebäudehülle Korrekturen \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\nCHF \n\nCHF \n\n185`000 \n\n62`000 \n\n77`860 \n\n35`000 \n\nFeuerwehrgebäude PV Anlage Dach und Fassade inkl. Erhöhung Netzan-\n\nschluss \n\nCHF 187`000 \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 5 \n\nErsatz auf LED Beleuchtung \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n60`700 \n\n66`000 \n\nGarderobengebäude Sport-\n\nanlage Seefeld \n\nPV Anlage Dach \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n62`000 \n\n40`000 \n\nWerkhofgebäude PV Anlage Dach (Abhängig Asbesthaltig) \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n163`000 \n\n50`000 \n\nTotal 2024 (inkl. 7,7% \n\nMWST) \n\n CHF 1'645’360 \n\n \n\nDie Kosten für die Jahre 2025-2026 in den aufgeführten Objekten sind unter Punkt 7 ersichtlich \n\nSämtliche gemeindeeigenen Liegenschaften werden im Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gemeindepark der Ge-\n\nmeinde Horw» detailliert erläutert.  \n\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 6 \n\n2. Ausgangslage\n\nMit der Motion Nr. 2020-309 von Urs Rölli, FDP, und Mitunterzeichnenden, „Planungsbericht zu einem klima-\n\nfreundlichen Gebäudepark der Gemeinde Horw ("Öl- und Gasheizungen sollen verschwinden!")“ vom 16. Juni \n\n2020 erhielt die Gemeinde Horw (Sicherheitsdepartement) vom Einwohnerrat den Auftrag, einen Planungsbericht \n\nzu einem klimafreundlichen Gebäudepark der Gemeinde Horw zu erstellen. Die Gemeinde Horw soll eine Leader-\n\nRolle in Bezug auf einen klimafreundlichen Gebäudepark der gemeindeeigenen Liegenschaften einnehmen. \n\n2.1. Auftrag des Einwohner- und Gemeinderates \n\nIn der Einwohnerratssitzung vom 19. Mai 2022 wurde der Planungsbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der \n\nGemeinde Horw» besprochen und zur Kenntnis genommen. Zudem wurde der Gemeinderat mit Antrag auf Be-\n\nmerkung aufgefordert, einen Zusatzbericht erstellen zu lassen, zu: \n\n1. Szenarien\n\n1.1 Kosten/Nutzen  \n\n1.2 Terminübersicht inklusive Möglichkeiten einer vorzeitigen Umsetzung (vor 2040) \n\n1.3 Vorzeitige Umsetzung im Hinblick darauf, dass auch noch etwas Intaktes ersetzt wird (graue Energie), \n\nwenn dabei die grössten CO2-Verursacher beseitigt werden können.  \n\n2. Konzept und Planung der Sanierungs- und Investitionsmassnahmen\n\n3. Gesamtbetrachtung je Objekt inklusive Zuleitungen, Photovoltaik und allfälligen Desinvestitionen\n\nAn der Sitzung vom 29. Juni 2023 regte der Einwohnerrat im Hinblick auf die Besprechung des Aufgaben- und Fi-\nnanzplans (AFP) 2024 die Erstellung eines Vorberichts zum Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der \nGemeinde Horw» an, da der Zusatzbericht erst nach der Genehmigung des AFP 2024 durch den Einwohnerrat vor-\nliegen wird. Dieser Vorbericht soll die Investitionen ab 2024 und die mögliche Aufteilung der Investitionen für die \nFolgejahre aufzeigen. \n\nDer Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» wird bis Ende 2023 fertiggestellt sein. \n\nEr beruht auf dem Planungsbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» vom 11. April 2022. \n\nDer vorliegende Vorbericht ist ein Auszug des Zusatzberichts und umfasst die sechs priorisierten Liegenschaften. \n\n3. Grundlagen\n\n3.1. «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\nAls Ausgangslage für den vorliegenden Vorbericht zum Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Ge-\n\nmeinde Horw», welcher bis Ende Jahr 2023 fertiggestellt wird, dient der Planungsbericht «Klimafreundlicher Ge-\n\nbäudepark der Gemeinde Horw» vom 11. April 2022. Wo immer möglich und sinnvoll, wurden die Resultate und \n\nMassnahmen daraus abgeleitet und weiterverarbeitet. \n\n3.2. Daten Gemeinde Horw \n\nFür die detaillierte Bearbeitung des kommunalen Gebäudeparks wurden diverse gemeindeinterne Daten verwen-\n\ndet: \n\n• Software für Immobilien STRATUS: Portfolio Infos, Lebenszyklus Daten, Hinweise auf Sanierungen etc.\n\n• Energiebuchhaltung «EnerCoach» 2021: effektive Energieverbräuche, Energiekosten\n\n• Plangrundlagen: Digitale und im Archiv recherchierte Pläne\n\n• Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Horw und Seenergy\n\n• Kommunale Energieplanung\n\n• Energienachweise wo vorhanden\n\n• Besprechungen und Austausch mit Fachpersonen der Gemeinde Horw\n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 7 \n\n• Unterlagen Einwohnerratssitzung bzgl. Fernheizwerk Zentrum (04. Mai 2023) \n\n3.3. Weitere Daten \n\n• Kantonale und nationale GIS-Grundlagen: Denkmalschutz, Erdwärmenutzung, Grundbuchplan, Solarkataster, \nGebäude- und Wohnungsregister (GWR), www.klimafreundlichheizen.ch, etc. \n\n• Energiepreise CKW, ewl \n\n• Besprechungen mit OekoWatt, Geschäftsleitung ewl (Seeenergie) \n\n• Besprechungen Ausbau Quartierzentrale Bernhard Etienne (Seeenergie) \n\n• Offerten von Heizungsinstallateuren \n\n• Normen und Pflichtenhefter von SIA/GEA/GEAK \n\n• Ökobilanzdaten des Bundes (KBOB) \n\n• Datensammlung aus den Objektbegehungen durch diePF \n\n4. Vorgehen \n\nFür die Analyse der Gebäudetechnik und der Gebäudehüllen wurden vor Ort umfassende Begehungen durchge-\n\nführt, bei denen sämtliche Masse und relevante bestehende Installationen erfasst wurden. Dies ermöglichte eine \n\nobjektive Bewertung des Zustands jeder einzelnen Immobilie. \n\n4.1. Gebäudetechnik \n\nIm Anschluss wurde die Gebäudetechnik der Liegenschaften vertieft analysiert und dokumentiert. Als Grundlage \n\ndienten die Daten aus den Begehungen, den Gebäudedaten von Stratus, der Energiebuchhaltungen der Immobi-\n\nlien und den Grundlagen vom Planungsbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw». Mit Hilfe \n\ndieser Grundlagen konnten anschliessend konkrete Lösungsansätze im Bereich der Gebäudetechnik erarbeitet \n\nwerden (Kosten – Nutzen, technische Lösungen, Emissionen). \n\nPro Gebäude wurden zwei Varianten für die künftige Wärmeversorgung vertieft abgeklärt. Durch die detaillier-\n\nten Auswertungen wurde für jedes Gebäude eine Systemempfehlung evaluiert. Auf Grund dieser Analysen er-\n\nfolgte eine erste Priorisierung anhand der aktuell verursachenden Treibhausgasemission, sowie der Dringlichkeit \n\neines Ersatzes des bestehenden Heizsystems.  \n\nZusätzlich wurde für jedes Gebäude eine Potenzialanalyse für Photovoltaikanlagen auf den Dächern und Fassa-\n\nden durchgeführt und auf die Wirtschaftlichkeit überprüft. Dies unter der Betrachtung, dass der Eigenverbrauch, \n\nrespektive die Eigenverbrauchsquote im Vordergrund steht \n\n4.2. Gebäudehülle \n\nIn Absprache mit dem Bereich Immobilien und Sicherheit wurden folgende Kriterien für eine Analyse der Gebäu-\n\ndehülle definiert:  \n\n• Förderfähige Bauteile (Dach, Fassade), welche innerhalb von 10 Jahren sanierungsbedürftig sind \n\n• Energiekennzahl des Gebäudes schlechter als 80 kWh/m² (entspricht Kategorie D in Mehrfamilienhäuser) \n\nWenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, wurden die Gebäude mittels GEAK Plus (Gebäude Energie Ausweis der \n\nKantone) oder, falls nicht zulässig, mittels Gebäudeanalyse (GEA) vom Bundesamt für Energie (BFE) analysiert. \n\n4.3. Priorisierung Liegenschaften  \n\nZusammen mit dem Bereich Immobilien und Sicherheit wurden folgende Liegenschaften für den Vorbericht aus-\n\ngewählt. Bei diesen Objekten sind zeitnahe Interventionen möglich und es können gewinnbringende ökologische \n\nund wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. \n\n1 Schulhaus Kastanienbaum \n\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 8 \n\n2 Schulhaus Hofmatt, Gebäude 1,2,3 \n\n3 Roseneggweg 2 (Mehrfamilienhaus) \n\n4 Feuerwehrgebäude inkl. Wohnungen \n\n5 Garderobengebäude Sportanlage Seefeld \n\n6 Werkhofgebäude \n\nDiese Liegenschaften werden im vorliegenden Vorbericht genauer beschreiben und können für die Budgetierung \n\ndes Folgejahres verwendet werden. \n\n4.4. Kostenberechnung \n\nDie vorliegenden Kostenberechnungen, welche im Bereich von ±25% (ausgenommen Bauteuerung und allgemeine \n\nKostensteigerungen) liegen, beruhen auf verschiedenen etablierten Tools. Im Bereich der Gebäudehülle wurden \n\nmit Referenzwerten des GEAK Plus respektive der Gebäudeanalyse gearbeitet. Die Kosten werden immer inklu-\n\nsive 7,7% MWST abgebildet. \n\nFür die Kosten im Bereich der Gebäudetechnik verwendete man das bewährte AHB-Tool (Amt für Hochbau Zü-\n\nrich). Die Energiepreise wurden an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Bei sämtlichen Kosten wurden Pla-\n\nnungskosten mitberücksichtigt. Sämtliche Kosten sind inklusive 7,7 % MWST abgebildet. \n\nDie entsprechenden Fördergelder (Kanton Luzern, PRONOVO) sind in den Kosten miteinberechnet. \n\nDie Planungskosten sind pro Projekt und separat ausgewiesen, damit die entsprechenden Ausführungsplanungen \n\n2024 in Auftrag gegeben werden können. \n\nDie Kostenaufteilung auf die einzelnen Jahre sind im Kapitel 7 aufgelistet und wurden gemeinsam mit der Abtei-\n\nlung Immobilien und Sicherheit einer logischen Reihenfolge zugeordnet. \n\n4.5. Vorschlag und Definition weiteres Vorgehen \n\nIn Anbetracht der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand werden jeweils die energetisch und ökologisch besten \n\nVarianten empfohlen. Im Rahmen eines GEAK Plus bedeutet dies, dass eine Vollsanierung gegenüber einer Teilsa-\n\nnierung bevorzugt wird. \n\nIn der Ausführungsplanung und den zugehörigen Detailabklärungen sollen die Varianten geprüft und optimiert \n\nwerden. \n\n4.6. Terminplan Objekte \n\nDamit die Gebäude sinnvoll in der Budgetplanung aufgenommen werden können, wird eine Priorisierung, respek-\n\ntive Etappierung nach den folgenden Kriterien vorgenommen:  \n\n• aktueller Treibhausgasausstoss\n\n• Dringlichkeit Gebäudetechnik\n\n• Dringlichkeit Gebäudehülle\n\n• Konfliktpotenzial bzgl. Nutzungen (beispielsweise nicht alle Schulhäuser gleichzeitig)\n\n• Abhängigkeit von weiteren Gewerken (beispielsweise See-Energie).\n\n• Umsetzungsgeschwindigkeit (Verfügbarkeit von Ressourcen)\n\nDie Methodik wird im Zusatzbericht über den gesamten Gebäudepark detaillierter erläutert. \n\n4.7. Abgrenzung \n\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 9 \n\nDas Angebot beinhaltet keine Planungsleistungen gemäss der Ordnung SIA 108/2003 Phase 3-5. Wird das Projekt \n\nauf Grund dieses Sanierungskonzeptes realisiert, muss eine Planung gemäss der Ordnung SIA 108/2003 Phase 3-5 \n\nerfolgen. \n\n5. Resultate – Allgemein\n\nDer Vorbericht gibt einen Überblick, über die Massnahmen und Interventionen, welche in den Jahren 2024/2025 \n\nangegangen werden können. Die ersten Massnahmen an den Immobilien werden über zwei Jahre betrachtet, um \n\ngenügend Zeit für die Ausführungsplanung einzurechnen. Angesichts der gegenwärtig hohen Nachfrage und Lie-\n\nferengpässen kann es momentan zu längeren Wartezeiten für die Planung und Installation kommen. \n\nDie beiden Schulhäuser und das Mehrfamilienhaus am Roseneggweg 2 können wegen der erhöhten Treibhaus-\n\ngasemissionen sowie der Unabhängigkeit von der See-Energie priorisiert werden. \n\nIm Feuerwehrgebäude, dem Werkhof und dem Garderobengebäude Sportanlage Seefeld können Photovoltaikan-\n\nlagen und Vorbereitungsarbeiten ausgeführt werden. Bei diesen Gebäuden ist die beste Lösung für die zukünftige \n\nWärmeversorgung ein Anschluss an das See-Energie Fernwärmenetz. Der Zeitplan der Erstellung von neuen See-\n\nEnergie-Quartierzentralen durch die ewl ist Stand heute noch nicht definiert. \n\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 10 \n\n6. Resultate – pro Objekt\n\n6.1. Schulhaus Kastanienbaum (Mattli) \n\nDas Schulhaus Kastanienbaum, wurde 1976 (Turnhalle) erbaut und mit dem Klassentrakt um 1979 erweitert. 2001 \n\nund 2019 erfolgten weitere An- und Ausbauten. Nebst der Turnhalle und den Klassentrakten (Schulgebäude I und \n\nII) steht noch ein aus Holz erbauter Kindergarten (Toblerone).\n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bzgl. Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert. \n\nEffizienz der Gebäudehülle C Mit dem Minergie-zertifizierten Erneuerung (Schulgebäude I), sowie Ver-\n\nbindung zur Turnhalle wurden entsprechende Gebäude aufgedämmt und \n\ndie Gebäudehülleneffizienz gesteigert. Bei der Turnhalle wurden Fenster \n\nund Flachdacheindeckung erneuert. Der Kindergarten sowie Boden und \n\nWand gegen Erdreich bei der Turnhalle wurden nicht erneuert.  \n\nGesamtenergieeffizienz C Mit der Sanierung von 2019 wurde die Gesamtenergieeffizienz deutlich \n\nverbessert. Die Wärmeerzeugung erfolgt auf Grund technischer Probleme \n\nder Wärmepumpe grösstenteils mit der Ölheizung und wird durch eine so-\n\nlarthermische Anlage ergänzt. Eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromer-\n\nzeugung ist ebenfalls installiert. Bestehende Effizienzlücken sind die Spit-\n\nzenlastanteil Öl und das ungenutzte Solarpotenzial auf dem Flachdach.  \n\nDie Annahme der Etikette beruht auf der Variante mittel aus dem 2017 erstellten GEAK Plus Bericht (Brücker und \n\nErnst), welcher vor der Sanierung 2019 erstellt wurde. Zudem liegen Infos der Minergie-Zertifizierung vor. Mit \n\nvorliegenden Informationen gehen die Verfasser davon aus, dass mindestens die Variante mittel (aus GEAK Plus) \n\numgesetzt wurde.  \n\nAdresse Kastanienbaumstrasse 226 \n\n6047 Kastanienbaum \n\nBaujahre 1976 Turnhalle \n\n1979 Klassentrakt \n\n1981 Kindergarten \n\n2001 Erweiterung Turnhalle/Klassentrakt \n\n2019 Erweiterung/Sanierung Klassentrakt \n\nGebäudetechnik 2013 Öl Heizung \n\n2013 Luft/Wasser Wärmepumpe \n\n2018 Solarthermieanlage \n\n2021 Photovoltaikanlage \n\nGebäudekategorie Schulen  \n\nSportbauten (Turnhalle) \n\nAbbildung 1: Schulhaus Kastanienbaum (Google Maps) \n\n\n\nVorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 11 \n\n6.1.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Schulhaus Kas-\n\ntanienbaum folgende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Öl-Feuerung \n\neruiert. Einerseits eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdsonden oder eine Wärmeerzeugung mit Pellets. \n\nBeide Varianten sind am Standort möglich und würden der Zielsetzung entsprechen. \n\nDie Autoren kamen mittels Nutzwertanalyse und Rangreihenverfahren zu der Empfehlung, auf eine Wärmepumpe \n\n(Sole/Wasser) mit Erdsonden umzustellen. Diese weist Vorteile im Bereich der Wartungsfreundlichkeit, der Ab-\n\nhängigkeiten und der Treibhausgasemissionen auf. Die Pellet-Heizung schneidet vor allem im Bereich der Geste-\n\nhungskosten, respektive Investitionskosten besser ab. \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares System Wärmepumpe (Sole/Wasser) reduziert die CO2-Emissionen \nauf Netto-Null auf Gemeindegebiet und global betrachtet auf 2.8t/a. Beim Ersatz auf ein erneuerbares Heizsys-\ntem ist eine allfällige Einbindung der bestehenden Luft/Wasser WP zu prüfen. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 570’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von rund 200kWp wovon bereits 47kWp (Schulgebäude I) realisiert sind. Neu können \n\n126kWp (Schulgebäude II und Turnhalle) ausgebaut werden. Auf den Kindergarten und Erweiterung Schulgebäude \n\nI (statische Gründe) wird verzichtet bzw. geprüft. Die Möglichkeiten einer Fassadenanlage wurde miteinbezogen, \n\nist in Absprache nur optional aufgeführt und fliesst nicht in die Kostenbetrachtung mit ein. \n\nDie gesamte Anlage produziert neu ca. 130’000 kWh und ist nach 12 Jahren amortisiert. Der elektrische Netzan-\n\nschluss ist ausreichend dimensioniert. \n\nAbbildung 2:Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der \nVarianten für eine erneuerbare Energieerzeugung \n\nAbbildung 3: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Schulhaus \nKastanienbaum (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerba-\nren Energien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler \n\nEnergieträger) \n\n29.3\n26.5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nWP Sole/Wasser Feuerung Pellet\n\n[R\np\n\n./\nkW\n\nh\n]\n\nWärmegestehungskosten\n\n0\n5'000\n\n10'000\n15'000\n20'000\n25'000\n30'000\n35'000\n\nWP Sole/Wasser Feuerung Pellet Öl WP\nSolarthermie\n\nKastanienbaum\n\nA\nch\n\nse\nn\n\nti\nte\n\nl\n\nTreibhausgasemmissionen im Betrieb\n\nerneuerbar [kg/a] nicht erneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 12 \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 86’000 \n\nPhotovoltaik Fassade (Optional) CHF (39'000) \n\nGebäudehülle \n\nFür das Schulgebäude I wird keine Massnahme vorgesehen, da dieses 2019 erneuert wurde. Der Kindergarten \n\n(Toblerone) wird nicht weiterverfolgt, da dessen Ersatz durch einen Neubau offen ist. \n\nFür die Turnhalle werden folgende Massnahmen empfohlen: \n\nTeilweise sind Fenster aus den Jahren 2001 verbaut, welche in einer nächsten Etappe erneuert werden sollen. \n\nZudem sind die Böden und Wände gegen Erdreich bei der Turnhalle und angrenzenden Trakt schwach gedämmt.  \n\nDas Dach auf dem Schulgebäude II wurde 2019 nicht erneuert und soll bei der nächsten Änderung am Gebäude \n\nerneuert werden.  \n\nZusammenstellung Investitionen Gebäudehülle \n\nFenster (stellenweise alte Fenster) CHF 60’000 \n\nWand CHF 28’000 \n\nBoden gegen Erdreich CHF 84’000 \n\nFlachdach CHF 94’000 \n\nDie Massnahmen an der Hülle werden auf Grund der Lebensdauer der Teile und der Qualität des Baus aktuell \n\nnicht priorisiert und nicht für die umgehende Umsetzung und die Inkludierung in das vorliegende Budget empfoh-\n\nlen. \n\n6.1.2. Übersicht Kosten Schulhaus Kastanienbaum \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 570’000 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 86’000 \n\nPhotovoltaik Fassade (Optional) CHF (39'000) \n\nGebäudehülle CHF 266`000 \n\nTotal  CHF 922’000 \n\nPlanungskosten  CHF 138`000.- \n\n  \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 13 \n\n6.2. Schulhaus Hofmatt Gebäude 1,2,3 \n\nAdresse Hofmatt 1,2,3 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1909 Hofmatt Gebäude 3 \n\n 1964 Hofmatt Gebäude 1,2 und Kindergarten \n\nGebäudetechnik 2009 Gas Heizung \n\nGebäudekategorie Schulen    \n\n Sportbauten (Turnhalle) \n\n Wohnen MFH \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie drei Schulgebäude wurden zwischen 1909 und 1964 in zwei Etappen erbaut. Im Jahr 2014 wurden die beiden \n\nSchulhäuser Hofmatt 1+2 umfassend saniert und erweitert. Neben der Erweiterung wurden auch vereinzelt Fens-\n\nter und Eingangstüren ersetzt. Beim Schulhaus Hofmatt 3 fand im Jahr 2005 ein Ersatz sämtlicher Fenster statt. \n\nAnsonsten wurden an den Gebäudehüllen lediglich vereinzelte Unterhalts- und Reparaturmassnahmen getätigt. \n\nDie Gebäude sind augenscheinlich in einem passablen Zustand, jedoch entspricht die Effizienz der Gebäudehülle \n\nnicht mehr dem heutigen Standard. Das Objekt wird durch eine Gas-Heizung beheizt. Ausser vereinzelten Elekt-\n\nroboilern sind keine weiteren Wärmeerzeuger installiert. Der temporäre Kindergarten (Holzpavillon) wurde in \n\nder Analyse nicht weiter berücksichtigt. Es ist von der Gemeinde nicht vorgesehen, diesen zur ertüchtigen oder \n\nan die bestehende Wärmeerzeugung anzuschliessen. Das Gebäude Hofmatt 3 steht unter Denkmalschutz, wes-\n\nhalb bei einer Sanierung die kantonale Fachstelle frühzeitig miteinzubeziehen ist. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bzgl. Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert. \n\n \n\n6.2.1. Vorgehensempfehlung \n\nFür das Schulhaus Hofmatt wurde eine Gebäudeanalyse erstellt, weil mehrere Eidgenössischen Gebäude-Identifi-\n\nkatoren (EGID) vorhanden sind. Nachfolgend wird eine Zusammenfassung der Massnahmen aufgeführt. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Gas-Feuerung \n\neruiert. Einerseits eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) oder eine Wärmeerzeugung mit Pellets. \n\nEffizienz der Gebäudehülle C Die Gebäudehülle weist eine durchschnittliche Wärmedämmung auf. Die \n\nVerluste übersteigen die aktuellen Anforderungen für Neubauten um, bis \n\ndas 1,5-fache. \n\nGesamtenergieeffizienz C Die Gesamtenergieeffizienz ist knapp befriedigend. Der gewichtete Ener-\n\ngiebedarf (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1,5-\n\nmal grösser als bei Neubauten. \n\nAbbildung 4: Schulhaus Hofmatt (Google Maps) \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 14 \n\nBeide Varianten sind am Standort grundsätzlich möglich und würden der Zielsetzung der Gemeinde Horw ent-\n\nsprechen. Die Autoren kommen mittels der Bewertung zu der Empfehlung, auf eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) \n\nmit Erdsonden umzustellen. Vor einer allfälligen Umstellung auf den Wärmebezug mit Erdwärmesonden braucht \n\nes jeweils ein geologisches Gutachten. Die Wärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdwärmesonden weist Vorteile im \n\nBereich der Wartungsfreundlichkeit, der Abhängigkeiten und der Treibhausgasemissionen auf. \n\nDie Gestehungskosten sind für die Feuerung mit Pellets tiefer. Der Vergleich der Gestehungskosten ist in Abbil-\n\ndung 5 ersichtlich. Die Pellets müssten regelmässig über die Quartierstrasse angeliefert werden, was insbeson-\n\ndere für Schulhäuser keine ideale Voraussetzung ist. Zudem ist ein allfällig aussen befindendes Pellet-Lager mit \n\ndem Denkmalschutz zu prüfen. \n\n \n\n \n\n \n\nDer Austausch der herkömmlichen Heizanlage durch ein erneuerbares Wärmepumpensystem (Sole/Wasser) mit \n\nErdsonden reduziert auf dem Gemeindegebiet die CO2-Emissionen von über 82 Tonnen pro Jahr auf Netto-Null. \n\nInsgesamt belaufen sich die Emissionen nun auf 7,5 Tonnen pro Jahr. Diese Gesamtemissionen sind hauptsächlich \n\nauf den nicht zu 100% CO2-freien Strombezug sowie auf die Emissionen im Zusammenhang mit Herstellung und \n\nEntsorgung zurückzuführen. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe Sole/Wasser  CHF 884’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nDas Hofmatt 1 und 2 eignen sich für die Installation von Photovoltaikanlagen. Das Hofmatt 3 ist auf Grund der \n\nAbklärungen mit der Behörde des Denkmalschutzes nicht geeignet und wurde deshalb nicht vertieft analysiert. \n\nDer provisorische Kindergarten (Holzpavillon) wird nicht weiterverfolgt. \n\nAn den Gebäuden Hofmatt 1 und Hofmatt 2 besteht ein Potenzial von rund 92kWp auf den Dächern und Fassa-\n\nden. Die Anlage produziert ca. 80’000 kWh/a und ist in rund 10 Jahren amortisiert. \n\n  \n\nAbbildung 5:Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der \nVarianten für eine erneuerbare Energieerzeugung \n\nAbbildung 6: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Schulhaus \nHofmatt (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren Ener-\ngien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträ-\n\nger) \n\n24.6\n\n19\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\nWP Sole/Wasser Feuerung Pellet\n\n[R\np\n\n./\nkW\n\nh\n]\n\nWärmegestehungskosten\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\nWP Sole/Wasser Feuerung Pellet Gas\n\nA\nch\n\nse\nn\n\nti\nte\n\nl\n\nTreibhausgasemmissionen im \nBetrieb\n\nerneuerbar [kg/a] nicht erneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 15 \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach    CHF 121’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 22’000 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat generell einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung wird empfohlen. Ge-\n\nmäss den aktuellen Stratusdaten besteht der kurzfristigste Handlungsbedarf bei den Fenstern, gefolgt vom übrigen \n\nRohbau. Auf Grund des baulichen und energetischen Zustandes der Fassade wird empfohlen die komplette Gebäu-\n\ndehülle (exkl. Anbau 2014) zu sanieren. \n\nZusammenstellung Investitionen Gebäudehülle \n\nFensterersatz CHF 841’500 \n\nTürenersatz CHF 176’000 \n\nDämmen der Dächer CHF 234’000 \n\nDämmen der Aussenwände CHF 473’200 \n\nDämmen der Böden CHF 131’300 \n\nDämmen der Innenwände CHF 2’400 \n\n \n\n6.2.2. Übersicht Kosten Schulhaus Hofmatt \n\nSämtliche vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser)  CHF 884’000 \n\nPhotovoltaik Dach   CHF 121’000 \n\nPhotovoltaik Fassade   CHF 22’000 \n\nGebäudehülle CHF 1’858’400 \n\nTotal  CHF 2'885’400 \n\nPlanungskosten CHF 432’800 \n\n  \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 16 \n\n6.3. Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDas Mehrfamilienhaus wurde 1954 erstellt und in verschiedenen Etappen wurden diverse energetische Massnah-\n\nmen ergriffen und Anbauten (Balkone, Garagen) erstellt.  \n\nDie Liegenschaft macht von aussen einen sehr guten Eindruck und ist gut unterhalten. \n\nZwischen den Jahren 1997 und 2000 erfolgte eine Sanierung der Gebäudehülle (Dämmung) sowie ein Austausch \n\nder Fenster. Zusätzlich wurde der Boden Erdgeschoss und der Estrichboden gedämmt. Das ungedämmte Dach ist \n\nteilweise abgenutzt und soll im Zusammenhang mit einer PV-Anlage zumindest überprüft werden. \n\nDie Installationen, die Steigzonen und die Einrichtungen im Gebäudeinnern sind teilweise veraltet und sind be-\n\nreits in den Stratusdaten integriert und geplant. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bzgl. Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\n \n\n6.3.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels obenstehender Informationen sowie der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Mehrfamilienhaus \n\nRoseneggweg 2 folgende Massnahmen: \n\nErsatz Heizsystem \n\nDas Heizsystem wird fossil mit Gas betrieben, ist 11 Jahre alt und funktioniert momentan einwandfrei. Durch \n\nden fossilen Energieträger werden hohe Emissionen ausgestossen. \n\nAdresse Roseneggweg 2 \n\n 6005 Luzern \n\nBaujahre 1954 MFH \n\n 2013 Heizung (Gas) \n\nGebäudetechnik 2012 Gas \n\nGebäudekategorie Wohnen (MFH) 9 Wohnungen \n\nEffizienz der Gebäudehülle D Die Gebäudehülle weist eine durchschnittliche Wärmedämmung auf. Die \n\nVerluste übersteigen die aktuellen Anforderungen für Neubauten um fast \n\ndas Doppelte. \n\nGesamtenergieeffizienz C Die Gesamtenergieeffizienz ist knapp befriedigend. Der gewichtete Ener-\n\ngiebedarf (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1,5-\n\nmal grösser als bei Neubauten. \n\nAbbildung 7: Wohnhaus Roseneggweg 2 (Google Maps) \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 17 \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnikanalyse wurden die Systeme Wärmepumpe (Sole/Wasser) und (Luft/Wasser) mit-\n\neinander verglichen. Durch die hohen Vorlauftemperaturen, welche benötigt werden, und das beschränkte Rau-\n\nmangebot empfehlen wir den Umstieg auf eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdsonden. \n\n \n\nAbbildung 8: Vergleich Wärmegestehungskosten \n[Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energie-\n\nerzeugung. \n\n \n\nAbbildung 9: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des MFH Roseneggweg \n2 (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = \n\nEmissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) \n\n \n\n \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares System Wärmepumpe (Sole/Wasser) reduziert die CO2-Emissionen \nauf Netto-Null auf Gemeindegebiet und global betrachtet auf 15 t/a. Beim Ersatz auf ein erneuerbares Heizsys-\ntem sind die Reserveplätze für eine zentrale Wassererwärmung vorzusehen. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Sole / Wasser)  CHF 185’000 \n\n \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nDas Gebäude ist optimal für eine Photovoltaikanlage ausgerichtet und bietet ein Potenzial von 40 kWp. Der ener-\n\ngieertrag beträgt rund 34’000 kWh, was einer Amortisationszeit von 13 Jahren entspricht. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 62’000 \n\n \n\n  \n\n16.9\n17.9\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\nWP Sole/Wasser WP Luft/Wasser\n\n[R\np\n\n./\nkW\n\nh\n]\n\nWärmegestehungskosten\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\nWP Sole/Wasser WP Luft/Wasser Gas\n\nA\nch\n\nse\nn\n\nti\nte\n\nl\n\nTreibhausgasemmissionen im Betrieb\n\nerneuerbar [kg/a] nicht erneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 18 \n\nGebäudehülle \n\nAn der Gebäudehülle empfehlen wir in einem ersten Schritt, den Estrichboden besser zu dämmen und die Keller-\n\ndeckendämmung an den fehlenden Stellen zu ergänzen. Alle anderen Massnahmen wie Fenster und Fassade wer-\n\nden erst bei einer Vollsanierung und zu einem späteren Zeitpunkt relevant. Auf dem Dach sollen vor der Installa-\n\ntion der Photovoltaikanlage kleine Reparaturarbeiten vorgenommen werden. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Gebäudehülle \n\nDämmung Estrichboden CHF 34`320 \n\nKellerdecke Dämmung ergänzen CHF 33`540 \n\nReparaturen Dach CHF 10`000 \n\nDie Massnahmen an der Aussenfassade und die Fenster werden auf Grund der Lebensdauer der Bauteile und der \n\nQualität des Baus aktuell noch nicht priorisiert und nicht für vorliegendes Budget empfohlen. \n\n \n\n6.3.2. Übersicht Kosten Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 185’000 \n\nPhotovoltaik Dach   CHF 62’000 \n\nGebäudehülle  CHF 77`860 \n\nTotal  CHF 324’860 \n\nPlanungskosten  CHF 35`000 \n\n  \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 19 \n\n6.4. Feuerwehrgebäude \n\nDas Gebäude wurde gemäss den Stratus-Daten im Jahr 1975 erbaut und wurde im Jahr 2008 komplett saniert. \n\nDas Dachgeschoss wurde erneuert bzw. erweitert. Im Jahr 2023 wurde der südliche Anbau gehoben und das Fun-\n\ndament mit einer zusätzlichen Pfählung verstärkt. Das Gebäude wurde mit dem Minergie-Standard zertifiziert. \n\nIm Erdgeschoss und 1. Obergeschoss befinden sich die Räumlichkeiten der Feuerwehr Horw mit Fahrzeughallen, \n\nMagazin, Werkstatt, Büros, Garderoben und Aufenthaltsräumen. Das neue Dachgeschoss beinhaltet vier Wohnun-\n\ngen, welche jeweils eine kontrollierte Lüftungsanlage haben. \n\nDie Gas-Heizung wurde mit der Minergie-Sanierung nicht erneuert, aber es wurde eine thermische Solaranlage \n\nauf dem Dach beim Treppenhaus installiert. Die Solaranlage läuft zurzeit nicht und bringt keinen Solarertrag. \n\n(Die Reparatur wurde beauftragt.) \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bzgl. Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle B Das Gebäude wurde gemäss den Stratus-Daten im Jahr 1975 erbaut und \n\nwurde im Jahr 2008 komplett saniert. Das Dachgeschoss wurde erneuert \n\nbzw. erweitert. Das Gebäude wurde mit dem Minergie-Standard zertifi-\n\nziert. \n\nGesamtenergieeffizienz B Mit der Sanierung von 2008 wurde die Gesamtenergieeffizienz deutlich \n\nverbessert. Die Wärmeerzeugung erfolgt momentan noch mit einer Gas-\n\nheizung und einer solarthermischen Anlage. \n\n \n\n6.4.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Gasheizung eru-\n\niert. Einerseits ein Anschluss an den Fernwärmeverbund mit See-Energie der ewl und andererseits die Variante \n\nPellet. Die Pellet–Heizung weist gegenüber der Fernwärme höhere Investitionskosten, jedoch tiefere Kosten im \n\nBetrieb aus. Die Pellet-Preise sind sehr volatil und zusätzlich müsste ein Raum für die Lagerung geschaffen wer-\n\nden. Leider kann auch hier noch kein Zeitpunkt der Fernwärmelieferung von Seenergy angegeben werden. \n\nAdresse Kantonsstrasse 154b \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1969 Feuerwehrgebäude \n\n 2008 Wohnungen \n\nGebäudetechnik 2002 Gas Heizung \n\n 2007 Solarthermieanlage \n\nGebäudekategorie Industrie (Feuerwehrgebäude)  \n\n Wohnen \n\nAbbildung 10: Feuerwehrgebäude (Google Maps) \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 20 \n\nAuf Grund der geografischen Nähe der See-Energie vor Ort sowie tieferen Investitionskosten soll ein Anschluss an \n\ndie See-Energie angestrebt werden. Die Emissionen könnten damit erheblich reduziert werden. \n\n \n\n \n\n \n\nZum heutigen Zeitpunkt ist die See-Energie nicht 100% erneuerbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) mit Gas ab-\n\ngedeckt, was sich in den Emissionen deutlich zeigt. Der Wärmeverbund wird in Zukunft ebenfalls erneuerbar be-\n\ntrieben werden müssen, sodass dies mit den kommunalen Zielen übereinstimmt. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss Fernwärme See-Energie  CHF 173’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von etwas mehr als 100kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen \n\nin der Höhe von rund CHF 187'000.- für Dach und Fassade sowie der Vergrösserung des Hausanschlusses zu rech-\n\nnen.  \n\nDie Anlage produziert ca. 100’000 kWh und ist in rund 13 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 83’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 79’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 25’000 \n\nGebäudehülle \n\nFür die Gebäudehülle sind keine Massnahmen vorgesehen. \n\nAbbildung 11: Vergleich Wärmegestehungskosten \n[Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energie-\nerzeugung \n\nAbbildung 12: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Feuerwehr-\ngebäudes (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren Ener-\ngien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträ-\nger) \n\n23.8\n\n29\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nFeuerung Pellet See-Energie\n\n[R\np\n\n./\nkW\n\nh\n]\n\nWärmegestehungskosten\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\nFeuerung Pellet See-Energie Gas\n\nA\nch\n\nse\nn\n\nti\nte\n\nl\n\nTreibhausgasemmissionen im Betrieb\n\nerneuerbar [kg/a] nicht erneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 21 \n\nSofortmassnahmen \n\nSofortmassnahmen sind mit geringen materiellen, zeitlichen wie finanziellen Aufwänden umsetzbar und erzielen, \n\nim Verhältnis dazu betrachtet, eine energetisch grosse Wirkung. Ersparungen von 10 % und mehr sind damit mög-\n\nlich. Sie ersetzen aber längerfristig keine der Massnahmen, die nachfolgend in diesem Kapitel vorgeschlagenen \n\nwerden. \n\n- LED-Leuchtmittel als Halogen- & Glühbirnenersatz \n \n\nBeleuchtung \n\nLED- Leuchtmittel  \n\nErsatz der Beleuchtung  \n\nCHF 60’700 \n\n \n\n6.4.2. Übersicht Kosten Feuerwehrgebäude \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nFernwärmeanschluss CHF 173’000 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 83’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 79’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 25’000 \n\nLED Beleuchtung (Fahrzeughallen und Räume Feuerwehr) CHF 60`700 \n\nTotal  CHF 420’700 \n\nPlanungskosten  CHF 66`000 \n\n  \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 22 \n\n6.5. Garderobengebäude Sportanlage Seefeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDas Garderobengebäude Sportanlage im Seefeld wurde 2005 erbaut und ist seither praktisch unverändert. \n\nDas Gebäude wird hauptsächlich mit einem Gas-Brenner beheizt. Zusätzlich hat das Gebäude seit Errichtung eine \n\nsolarthermische Anlage im Einsatz. \n\nDie Gebäudehülle wurde im Rahmen des vorliegenden Projekts nicht weiter analysiert, da nicht definitiv geklärt \n\nist, wie das Gebäude weiter betrieben und genutzt wird. \n\n6.5.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Gasheizung eru-\n\niert. Einerseits eine Wärmepumpe (Luft/Wasser) oder ein Anschluss an den Fernwärmeverbund mit See-Energie \n\nder ewl, dessen Seewasserfassung direkt unter der Sportanlage Seefeld befindet. \n\nAuf Grund der geografischen Nähe der See-Energie vor Ort sowie tieferen Kosten soll ein Anschluss an die See-\n\nEnergie angestrebt werden. Die Emissionen könnten damit ebenfalls erheblich reduziert werden. Zum heutigen \n\nZeitpunkt ist die See-Energie noch nicht 100% erneuerbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) mit Gas abgedeckt, \n\nwas sich in den Emissionen deutlich zeigt. Der Wärmeverbund wird in Zukunft jedoch ebenfalls erneuerbar be-\n\ntrieben werden müssen, sodass diese Variante mit den kommunalen Zielen übereinstimmt. Leider kann auch hier \n\nnoch kein Zeitpunkt der Fernwärmelieferung von Seenergy angegeben werden. \n\n  \n\nAdresse Kantonsstrasse 133 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 2005 Garderobengebäude \n\nGebäudetechnik 2005 Gas Heizung \n\n 2005 Solarthermieanlage \n\nGebäudekategorie Sportbauten (Turnhalle)  \n\n  \n\nAbbildung 13: Garderobengebäude \nSportanlage Seefeld (Google Maps) \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 23 \n\n \n \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss an See Energie ewl CHF 173’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von rund 74kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der Höhe \n\nvon rund CHF 111'000.- für Dach und Fassade zu rechnen. In einem ersten Schritt wird die Dachanlage mit 50kWp \n\nrealisiert. Die Optionale Position der Fassadenanlage ist nicht in den Kosten eingerechnet. \n\nDie Anlage produziert ca. 50’000 kWh und ist in rund 10 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 62’000 \n\nPhotovoltaik Fassade (Optional) CHF (49'000) \n\n6.5.2. Übersicht Kosten Garderobengebäude Seefeld \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nAnschluss See-Energie CHF 173’000 \n\nPhotovoltaik Dach   CHF 62’000 \n\nPhotovoltaik Fassade   CHF (49'000) \n\nTotal  CHF 235’000 \n\nPlanungskosten  CHF 40`000 \n\nAbbildung 14: Vergleich Wärmegestehungskosten \n[Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energie-\n\nerzeugung \n\nAbbildung 15: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Garderobenge-\nbäudes (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, \nschwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) \n\n48.4\n\n33.2\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\nWP Luft/Wasser See-Energie\n\n[R\np\n\n./\nkW\n\nh\n]\n\nWärmegestehungskosten\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nWP Luft/Wasser See-Energie Gas\n\nA\nch\n\nse\nn\n\nti\nte\n\nl\n\nTreibhausgasemmissionen im \nBetrieb\n\nerneuerbar [kg/a] nicht erneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 24 \n\n6.6. Werkhofgebäude \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFür das Werkhofgebäude wurde mittels vorliegenden Berichts das Photovoltaik-Potenzial sowie ein möglicher \n\nAnschluss an die See-Energie geprüft. Weitere Abklärungen an Gebäudetechnik, respektive Hülle wurden auf \n\nGrund laufender Projekte (neuer Standort Werkhof) nicht geprüft. \n\n6.6.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nFür den Werkhof wurde aus oben aufgeführtem Grund kein Variantenvergleich bzgl. Heizsystem durchgeführt. \n\nNach Möglichkeit und Leitungsführung extern soll das Gebäude, wenn möglich an die See-Energie angeschlossen \n\nwerden. Leider kann auch hier noch kein Zeitpunkt der Fernwärmelieferung von Seenergy angegeben werden. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss See-Energie CHF 202`000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nDas Potenzial und die Rentabilität der Photovoltaik ist hoch und soll nach Möglichkeit umgesetzt werden. Eine \n\nRealisierung ist stark davon abhängig, in welchem Zeitraum ein neuer Standort des Werkhofs in Betracht gezogen \n\nwird. \n\nEs besteht ein gesamthaftes Potenzial von 291kWp. Hier ausgewiesen sind nur 166kWp der Fahrzeughalle, da das \n\nrestliche Dach Asbest enthalten kann. Der Energieertrag beträgt rund 112’000 kWh, was einer Amortisation nach \n\n10 Jahren entspricht. Falls eine umfassende Realisierung gewünscht wird, muss das Dach, die Fassade und den \n\nUnterbau des Werkhofgebäudes vor der Ausführung auf Asbestrückstände untersucht werden. Das Eternitdach \n\nder Fahrzeughalle wurde im Jahr 2018 saniert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach Fahrzeughalle CHF 148`000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 15’000 \n\n \n\nAdresse Kantonsstrasse 162 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1967 Werkhofgebäude \n\n 1998 Diverse Umbauarbeiten \n\n 2010 Dach Einstellhalle \n\nGebäudetechnik 2013 Gas Heizung \n\nGebäudekategorie Industrie (Werkhöfe)   \n\nAbbildung 16: Werkhofgebäude (Google Maps) \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 25 \n\n \n\n6.6.2. Übersicht Kosten Werkhofgebäude  \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\n \n\nAnschluss See-Energie CHF 202`000 \n\nPhotovoltaik Dach Einstellhalle   CHF 148’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 15’000 \n\nTotal  CHF 365’000 \n\nPlanungskosten  CHF 50`000 \n\n  \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 26 \n\n7. Kosten Gesamtübersicht \n\nIm Kapitel 6 werden pro Objekt Investitionen ausgewiesen. Die detaillierte Herkunft der Investitionen können \n\njeweils der Gebäudeanalyse respektive GEAK Plus sowie der Gebäudespezifischen Präsentationen entnommen \n\nwerden. \n\nAuf Grund der aktuellen Situation bezüglich Materialverfügbarkeiten, Auslastung der Branchen und Umsetzungs-\n\ngeschwindigkeit werden im Jahr 2024 im Speziellen Planungskosten für die Ausführungsplanung, kleinere Pro-\n\njekte und Photovoltaik Projekte vorgeschlagen. Die entsprechenden Fachplaner sollen zeitnah für die Ausführung \n\nangeschrieben werden.  \n\nDie Arbeiten wurden aus diesen Gründen auf die folgenden zwei Jahre aufgeteilt. Die detaillierte Übersicht über \n\nalle gemeindeeigenen Liegenschaften wird im Zusatzbericht erläutert. \n\nZum heutigen Zeitpunkt kann trotz mehreren Besprechungen mit ewl noch keine Aussage bezüglich Umsetzung \n\nvon Fernwärme-Anschlüssen gemacht werden, weshalb die entsprechenden Anschlüsse auf 2025 terminiert sind. \n\nZusammenfassend werden für die Jahre 2024 bis 2026 für die in diesem Vorbericht erwähnten Objekte gemäss \n\nKapitel 6 folgende Investitionen ausgewiesen: \n\n2024    \n\nSchulhaus Kastanienbaum \n\n(Mattli) \n\nPV Anlage Dach \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n86`000 \n\n138`000 \n\nSchulhaus Hofmatt Ausführungsplanung aller Arbeitsgattungen CHF 432`800 \n\nRoseneggweg 2  \n\n(Mehrfamilienhaus) \n\nErsatz Heizsystem  \n\nPV Anlage Dach \n\nGebäudehülle Korrekturen \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\nCHF \n\nCHF \n\n185`000 \n\n62`000 \n\n77`860 \n\n35`000 \n\nFeuerwehrgebäude PV Anlage Dach und Fassade inkl. Erhöhung Netzan-\n\nschluss \n\nErsatz auf LED Beleuchtung \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\nCHF \n\n187`000 \n\n60`700 \n\n66`000 \n\nGarderobengebäude Sport-\n\nanlage Seefeld \n\nPV Anlage Dach \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n62`000 \n\n40`000 \n\nWerkhofgebäude PV Anlage Dach (Abhängig Asbesthaltig) \n\nAusführungsplanung aller Arbeitsgattungen \n\nCHF \n\nCHF \n\n163`000 \n\n50`000 \n\nTotal 2024 (inkl. 7,7% \n\nMWST) \n\n CHF 1'645’360 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 27 \n\n2025    \n\nSchulhaus Kastanienbaum \n\n(Mattli) \n\nErsatz Heizsystem \n\nSanierung Gebäudehülle \n\nCHF \n\nCHF \n\n570`000 \n\n266`000 \n\nSchulhaus Hofmatt Sanierung Gebäudehülle CHF 1`858`400 \n\nRoseneggweg 2 \n\n(Mehrfamilienhaus) \n\n-  - \n\nFeuerwehrgebäude -  - \n\nGarderobengebäude Sportan-\n\nlage Seefeld \n\n-  - \n\nWerkhofgebäude -  - \n\nTotal 2025 (inkl. 7,7% \n\nMWST) \n\n CHF 2`694`400 \n\n \n\n2026    \n\nSchulhaus Kastanienbaum \n\n(Mattli) \n\n-   \n\nSchulhaus Hofmatt Ersatz Heizsystem  \n\nPV Anlage Dach \n\nCHF \n\nCHF \n\n884`000 \n\n143`000 \n\nRoseneggweg 2 \n\n(Mehrfamilienhaus) \n\n-  - \n\nFeuerwehrgebäude Ersatz Heizsystem \n\n(Fernwärme) \n\nCHF 173`000 \n\nGarderobengebäude Sportan-\n\nlage Seefeld \n\nErsatz Heizsystem \n\n(Fernwärme) \n\nCHF 173`000 \n\nWerkhofgebäude Ersatz Heizsystem \n\n(Fernwärme) \n\nCHF 202`000 \n\nTotal 2026 (inkl. 7,7%  \n\nMWST) \n\n CHF 1`575`000 \n\nEine detaillierte Aufschlüsselung der Investitionen bis 2040 wird im Zusatzbericht über den gesamten Gebäude-\n\npark ersichtlich sein. \n\n8. Ausblick \n\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 28 \n\nFür die vorliegenden Gebäude kann mit dem Umstieg auf erneuerbare Heizsystem und dem Anbau von Photovol-\n\ntaikanlagen bereits eine gute Grundlage für den klimafreundlichen Gebäudepark gelegt werden. Eine frühzeitige \n\nPlanung ist für eine termingerechte Umsetzung unerlässlich. Die empfohlenen Varianten benötigen teilweise ver-\n\ntiefte zusätzliche Abklärungen. Insbesondere geologische Gutachten, statische Aufnahmen sowie der Austausch \n\nmit dem Denkmalschutz sollen in einer frühen Projektphase angegangen werden. \n\nEine frühzeitige Rückstellung der Finanzen, wie bereits aufgegleist, unterstützt die Massnahmen für eine zeit-\n\nnahe Realisierung. Durch die vorliegenden Grundlagen wird die Basis für Fördergelder gelegt. Fördergesuche \n\nmüssen jeweils vor Baubeginn berücksichtigt und eingereicht werden.  \n\nIn den Gebäudeanalysen wird jeweils auch ausgewiesen, ob die Massnahmen 30% des Gebäudeversicherungswert \n\nüberschreiten oder nicht. Sollte 30% überschritten werden ist eine energetische Verbesserung auf die gesetzlich \n\nvorgegebenen Minimalanforderungen für Umbauten zwingend (Merkblatt Kanton Luzern).  \n\nSobald Massnahmen umgesetzt wurden, wird ein aufdatieren der Daten aus GEAK/Gebäudeanalysen empfohlen. \n\nSo wird gewährleistet, dass für künftige Anpassungen am Gebäudepark die aktuellen Daten vorhanden sind. \n\n9. Glossar und Begriffe \n\nCO2  Kohlendioxid \n\nEGID  Standardisierte Gebäudenummer - Eidgenössischen Gebäudeidentifikatoren \n\nGEA  Gebäudeanalyse mit Vorgehensempfehlung \n\nGEAK  Gebäudeenergieausweis der Kantone \n\nKBOB  Koordinationsgremium der Bauorgane des Bundes \n\nkWh  Kilowattstunde (Masseinheit Energie) \n\nMinergie Schweizer Qualitätslabel für nachhaltiges Bauen \n\nMWp  Megawatt Peak (Leistung einer Photovoltaikanlage) \n\nPV  Photovoltaik \n\nWP  Wärmepumpe \n\nEffizienz der Gebäudehülle, Effizienz der Gesamtenergie \n\nDie Effizienz der Gebäudehülle bringt die Qualität des Wärmeschutzes zum Ausdruck, d. h. die Wärmedämmung \n\nvon Wand, Dach und Boden, aber auch die energetische Qualität der Fenster. \n\nDie Effizienz der Gesamtenergie setzt sich aus dem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser sowie dem \n\nStrombedarf zusammen, wobei die verschiedenen Energieträger mit den nationalen Energie-Gewichtungsfakto-\n\nren bewertet werden.  \n\nEndenergiebedarf \n\nEnergiemenge, welche für die Gebäudeheizung, Lüftung und Warmwasserbereitung unter Berücksichtigung des \n\nHeizwärmebedarfs und der Verluste des Heizwärmesystems sowie der Warmwasseraufbereitung aufgebracht wer-\n\nden muss. Die Endenergie bezieht die für den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benötigte \n\nHilfsenergie (i. d. R. Strom) mit ein und ist daher nach den benötigten Energieträgern zu differenzieren. Die En-\n\ndenergie wird an der "Schnittstelle" Gebäudehülle übergeben und stellt die Energiemenge dar, die der Verbrau-\n\ncher für Heizung und Warmwasser bezahlt. \n\nMustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) \n\nhttps://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Energiegesetz/Merkblatt_30Prozent.pdf?la=de-CH\n\n\n   Vorbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 29 \n\nDie MuKEn sind ein Bauvorschriftenkatalog mit energetischen Anforderungen für Neubauten und Erneuerungen. \n\nZiel der Vorschriftensammlung ist es, die Harmonisierung der Anforderungen in der Schweiz voranzutreiben. Den \n\nKantonen steht es frei, einzelne Module der MuKEn in ihre kantonalen Vorschriften zu übernehmen.  \n\nKosten \n\nDie Genauigkeitsgrad der Kosten beträgt +/- 25%. Sämtliche Kosten verstehen sich inkl. 7,7 % MWST ausgenom-\n\nmen Bauteuerung und allgemeine Kostensteigerungen) \n\n10. Abbildungsverzeichnis \n\nAbbildung 1: Schulhaus Kastanienbaum (Google Maps) ...................................................................................................... 10 \n\nAbbildung 2:Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energieerzeugung ................................ 11 \n\nAbbildung 3: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Schulhaus Kastanienbaum (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz \n\nerneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) ...................................................... 11 \n\nAbbildung 4: Schulhaus Hofmatt (Google Maps) .............................................................................................................. 13 \n\nAbbildung 5:Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energieerzeugung ................................ 14 \n\nAbbildung 6: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Schulhaus Hofmatt (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) ....................................................................... 14 \n\nAbbildung 7: Wohnhaus Roseneggweg 2 (Google Maps) ...................................................................................................... 16 \n\nAbbildung 8: Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energieerzeugung. .............................. 17 \n\nAbbildung 9: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des MFH Roseneggweg 2 (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) ....................................................................... 17 \n\nAbbildung 10: Feuerwehrgebäude (Google Maps) ............................................................................................................. 19 \n\nAbbildung 11: Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energieerzeugung .............................. 20 \n\nAbbildung 12: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Feuerwehrgebäudes (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) ....................................................................... 20 \n\nAbbildung 13: Garderobengebäude Sportanlage Seefeld (Google Maps) ................................................................................... 22 \n\nAbbildung 14: Vergleich Wärmegestehungskosten [Rp./kWh] der Varianten für eine erneuerbare Energieerzeugung .............................. 23 \n\nAbbildung 15: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb des Garderobengebäudes (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz \n\nerneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger) ...................................................... 23 \n\nAbbildung 16: Werkhofgebäude (Google Maps) ............................................................................................................... 24 \n\n \n\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223839\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223840\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223841\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223841\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223842\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223843\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223844\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223844\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223845\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223848\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223849\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223850\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223850\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223851\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223852\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223853\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223853\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2023_08_29_Entwurf_Vorbericht.docx#_Toc144223854\n\n


parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n\n\n\n


text: \nGEftIEI]IDE\nEIlIWOIIIIERRAT\n\nGemeindehausplatz 1\n\nPostfach\n6048 Horw\nwww.horw.ch\n\nKontakt MarkusBachmann\nTelefon 041 349 12 90\nE-Mail markus.bachmann@horw,ch\n\nLuthiger\nnwoh\n\n12 90\n\nEigentümer und Anwohner Gemeinde-\ngebiete Wegmatt und Teile Allmend-\nstrasse, c/o per Adresse\nHerr Renato Foletti\nAllmendstrasse 15\n6048 Horw\n\n13. Juli 2017 7s0.2\n\nPetition ,,Ablehnung des aktuellen Zonenplanes Wegmatt"\n\nSehr geehrter Herr Foletti\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nSie haben mit der Petiton vom 12. April 2017, eingereicht am 10. Mai 2017, den Einwohnerrat\nund den Gemeinderat ersucht, die Teilrevision Ortpslanung Wegmatt nochmals zu überdenken\nSie haben eine Reduktion der Gebäudehöhe auf maximal vier Stockwerke für die geplante\nWegmattüberbauung, so wie es heute bereits auf der Wegmatt anzutreffen ist, beantragt. Zu-\ndem seien die Abstände und Anordnungen der Gebäude nach dem aktuellen Zonenplan vom\nDezember 2016 einzuhalten oder zu den anliegenden Anwohnern zu vergrössern.\n\nDie Petition wurde ausserhalb des im Ortsplanungsverfahren gesetzlich geregelten Einsprache-\nund Mitwirkungszeitraums der öffentlichen Auflage eingereicht. Diese erfolgte vom 28. Novem-\nber bis 27. Ðezember 2016, Wir sind aber, im Zusanrmenhang mit weiteren vom Einwohnerrat\ngewünschten zusätzlichen Abklärungen, auch beztiglich lhrem Anliegen mit der Eigentümerin\ndes Grundstücks Nr. 1546 in Verhandlung getreten. Mit der Reduktion um ein Geschoss, so\ndass in der Wohn- und Arbeitszone maximal fünfgeschossige Gebäude zulässig sind, haben wir\neine gütliche Regelung zustande gebracht. lnsbesondere ist zu beachten, dass die spezielle\nGeschossregelung der Wohn' und Arbeitszone nahezu derjenigen der viergeschossigen\nWohnzone entspricht, da dort über den vier Vollgeschossen noch ein Dach- oder Attikage-\nschoss von nochmals max. 5 m Höhe zulässig ist.\n\nWir hoffen, lhrem Anliegen mit unseren Bemühungen und dem Entgegenkommen der Grundei-\ngentümerin Rechnung getragen zu haben.\n\nFreundli\n\n\\\nr\n\nnt\nBeat\nGeme\n\n\\J\n,$*:\n\nte\n\nMitglieder des Einwohnerrates Horw\nSchappe AG, Feldstrasse 2, 6060 Sarnen\n\nSchalteröff nungszeiten:\nMontag bis Freitag 8.00 - 11.45 und 14.00 - 17.00 Uhr\noder nach Vereinbarung.\n\nler\niber\n\n\n


text: \nBerechnung Einkaufsumme \n\nGrundlagen für den Einkauf im Jahr 2003 (gestützt auf B+A 22/2003 Auslagerung der \nSchiessanlagen Allmend) \nBaukosten und Investitionen 1974 – 2003 \n\nBaukosten Anteil Luzern Anteil Horw \n\nBis 1981 2'481'902.20 \n\n1989 und 2000 150'364.20 \n\ninsgesamt 2'632'226.00 \n\nAbz. Altersentwertung 1,25% pa (1982-\n\n2002) \n\n-664'081.70\n\nRestwert 2003 1'968'184.70 \n\nEinkaufssumme \n\n20031 \n\n791’210 269’641 \n\nEinrichtungen \n\nBis 1981 495'564.90 \n\n1998 bis 2001 573'505.60 \n\nInsgesamt 1'069'070.50 \n\nAbz. Altersentwertung 10% pa -610'348.50\n\nAktueller Restwert (2003) 458'722.00 \n\nEinkaufsumme 2003* 184’406 62’844 \n\nKapitalisierter Zins für Landkauf 98’740 33’640 \n\nGesamter Einkaufspreis (gerundet 2003) 1'074’000 366’000 \n\nGrundlagen für den Einkauf im Jahr 2023 \nBaukosten und Investitionen 1974 - 2022 \n\nBaukosten Malters \n\ninsgesamt 2'632'226.00 \n\nAbz. Altersentwertung 1,25% pa (1982-\n\n2022) \n\n-1'316’113\n\nAktueller Restwert 1.1.23 1'316’113 \n\nEinkaufsumme 1.1.232 75’018 \n\nEinrichtungen \n\n1981 bis 2001 insgesamt 1'069'071 \n\nAbz. Altersentwertung 10% pa -1'069’071\n\nAktueller Restwert 1.1.23 0 \n\nTrefferanzeige 2020 725’000 \n\nAbz. Beiträge Dritter (Sporttoto, ESF2020) -250’000\n\nAbz. Altersentwertung 10% pa \n\n2 Jahre abschreiben \n\n-95’000\n\nAktueller Restwert 1.1.2023 380’000 \n\nEinkaufsumme 1.1.232 21’660 \n\nKugelfang 2021 240’000 \n\nAbz. Altersentwertung 10% pa \n\n1 Jahr abschreiben \n\n24’000 \n\nAktueller Restwert 1.1.23 216’000 \n\nEinkaufsumme 1.1.232 12’312 \n\nAktueller Restwert 1.1.23/Einkaufsumme 1912’113 108’990 \n\nAnhang 2\n\n\n\n \n\nErläuterungen  \n\nDas Gebäude wird auf 80 Jahre abgeschrieben (1,25% pa); die Einrichtungen auf 10 Jahre (10% pa). Das heisst \n\ndie Investitionen in die Einrichtungen von 1981 bis 2001 sind bereits abgeschrieben und bei der Berechnung der \n\nEinkaufssumme 2023 nicht mehr zu berücksichtigen. Die Landkosten werden 2023 nicht berücksichtigt. Es \n\nkommen indes noch Kosten für die Errichtung der Dienstbarkeiten hinzu.  \n\n \n\nDer Kostenteiler für die Berechnung der Einkaufssumme basiert auf der Wohnbevölkerung (Quelle LUSTAT):  \n\n \n1 gemäss Verteilschlüssel (ständige Wohnbevölkerung 2003) \n\nGemeinde  Einwohner  In Prozent \n\nHorw 12’254 13.7 \n\nKriens 25’121 28.0 \n\nLittau 16’265 18.1 \n\nLuzern (60% von \n\n60'123) \n\n36’074 40.2 \n\n \n\n \n2 neuer Verteilschlüssel Betriebsbeiträge und Einkaufanteil Malters (ständige Wohnbevölkerung 2021)  \n\nGemeinde  Einwohner  In Prozent \n\nHorw 14’739 11.0 \n\nKriens 28’613 21.4 \n\nLuzern 82’922 61.9 \n\nMalters 7’603 5.7 \n\ntotal 133’877 100 \n\n \n\n \n\n\n


text: \nSeite 1 \n\n \n\nStand: 06.04.2017/odro \nSynoptische Darstellung \nReglement über die Parkiergebühren \n \n\nVor Änderung des ER Bisher Neu (Änderungen zu Beschluss vom 21. \nMai 2015 sind rot markiert) \n\nBemerkungen \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 20. Januar \n2011 \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 21. Mai 2015 \n(Beschluss ER) \n\nNach Vorprüfung durch Kanton  \n8. Februar 2017 \n\n \n\nArt. 1 Geltungsbereich und Inhalt Art. 1 Geltungsbereich und Inhalt Art. 1 Geltungsbereich und Inhalt Keine Veränderung \n\n1 Das Reglement gilt für das ganze Ge-\nmeindegebiet. \n2 Es regelt die Gebühren für das Dauerpar-\nkieren und das zeitlich beschränkte Parkie-\nren von Fahrzeugen auf öffentlichem \nGrund. Ausgenommen sind Fahrräder und \nMotorfahrräder.  \n\n1 Das Reglement gilt für das ganze Ge-\nmeindegebiet. \n2 Es regelt die Gebühren für das Dauerpar-\nkieren und das zeitlich beschränkte Parkie-\nren von Fahrzeugen auf öffentlichem Grund. \nAusgenommen sind Fahrräder und Motor-\nfahrräder.  \n\n1 Das Reglement gilt für das ganze Ge-\nmeindegebiet. \n2 Es regelt die Gebühren für das Dauerpar-\nkieren und das zeitlich beschränkte Parkie-\nren von Fahrzeugen auf öffentlichem Grund. \nAusgenommen sind Fahrräder und Motor-\nfahrräder.  \n\n \n\nArt. 2 Verwendung der Gebühren Art. 2 Verwendung der Gebühren Art. 2 Verwendung der Gebühren Keine Veränderung \n\nDie Gebühren sind für Erstellung, Ausbau, \nErneuerung, Unterhalt, Betrieb und Subven-\ntionierung von öffentlichen Abstell- und Ver-\nkehrsflächen für Motorfahrzeuge und Fahr-\nräder sowie für die Förderung des öffentli-\nchen Verkehrs und die Bekämpfung der \nnachteiligen Auswirkungen des Strassen-\nverkehrs zu verwenden.  \n\nDie Gebühren fliessen in die Gemeinde-\nkasse, es besteht keine Zweckbindung. \n\nDie Gebühren fliessen in die Gemeinde-\nkasse, es besteht keine Zweckbindung. \n\n \n\nArt. 3 Gebührenpflicht Art. 3 Gebührenpflicht Art. 3 Gebührenpflicht und Erwerb von \nParkkarten \n\nVeränderungen \n\n1 Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen, \ndie ihr Fahrzeug während mindestens eines \nMonates regelmässig während längerer Zeit \nauf öffentlichem Grund parkieren, haben \neine monatliche Dauerparkiergebühr zu ent-\nrichten.  \n2 Als regelmässiges Parkieren während län-\ngerer Zeit gilt ein mindestens dreimaliges \nAbstellen pro Woche während täglich min-\ndestens vier Stunden.  \n\n1 Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen, \ndie ihr Fahrzeug während mindestens eines \nMonates regelmässig während längerer Zeit \nauf öffentlichem Grund parkieren, haben \neine monatliche Dauerparkiergebühr zu ent-\nrichten.  \n2 Als regelmässiges Parkieren während län-\ngerer Zeit gilt ein mindestens dreimaliges \nAbstellen pro Woche während täglich min-\ndestens vier Stunden.  \n\n1 Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen, \ndie ihr Fahrzeug während mindestens eines \nMonates regelmässig während längerer Zeit \nauf öffentlichem Grund parkieren, haben \neine monatliche Dauerparkiergebühr zu ent-\nrichten.  \n2 Als regelmässiges Parkieren während län-\ngerer Zeit gilt ein mindestens dreimaliges \nAbstellen pro Woche während täglich min-\ndestens vier Stunden.  \n\n \n\n\n\nSeite 2 \n\n \n\nVor Änderung des ER Bisher Neu (Änderungen zu Beschluss vom 21. \nMai 2015 sind rot markiert) \n\nBemerkungen \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 20. Januar \n2011 \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 21. Mai 2015 \n(Beschluss ER) \n\nNach Vorprüfung durch Kanton  \n8. Februar 2017 \n\n \n\n  3 Für das Dauerparkieren auf den vom \nGemeinderat in der Verordnung \nbezeichneten Parkplätzen können \nBerechtigte Parkkarten erwerben. Diese \nwerden auf ein bestimmtes Nummernschild \nausgestellt und sind nicht übertragbar. \n4 Die Gemeindeverwaltung, Bereich Immo-\nbilien, ist zuständig für die Herausgabe von \nParkkarten. \n5 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten \nin einer Verordnung. Er kann die Heraus-\ngabe von Parkkarten Dritten übertragen. \n\nArt. 4 Rechtsstellung der Fahrzeughalter \nund Fahrzeughalterinnen \n\nArt. 4 Rechtsstellung der Fahrzeughalter \nund Fahrzeughalterinnen \n\nArt. 4 Rechtsstellung der Fahrzeughalter \nund Fahrzeughalterinnen \n\nKeine Veränderung \n\n1 Die Entrichtung der Dauerparkiergebühr \nverschafft keinen Anspruch auf ein Parkfeld \nauf öffentlichem Grund.  \n2 In der Blauen Zone mit speziell signali-\nsierter Ausnahmeregelung ist das Parkieren \nohne zeitliche Beschränkung gestattet. \n3 Polizeiliche Anordnungen nach dem \nStrassenverkehrsrecht gelten auch für die \nFahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen, \ndie eine Dauerparkiergebühr entrichtet ha-\nben. \n\n1 Die Entrichtung der Dauerparkiergebühr \nverschafft keinen Anspruch auf ein Parkfeld \nauf öffentlichem Grund.  \n2 In der Blauen Zone mit speziell signalisier-\nter Ausnahmeregelung ist das Parkieren \nohne zeitliche Beschränkung gestattet. \n3 Polizeiliche Anordnungen nach dem \nStrassenverkehrsrecht gelten auch für die \nFahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen, \ndie eine Dauerparkiergebühr entrichtet ha-\nben. \n\n1 Die Entrichtung der Dauerparkiergebühr \nverschafft keinen Anspruch auf ein Parkfeld \nauf öffentlichem Grund.  \n2 In der Blauen Zone mit speziell signalisier-\nter Ausnahmeregelung ist das Parkieren \nohne zeitliche Beschränkung gestattet. \n3 Polizeiliche Anordnungen nach dem \nStrassenverkehrsrecht gelten auch für die \nFahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen, \ndie eine Dauerparkiergebühr entrichtet ha-\nben. \n\n \n\nArt. 5 Gebührenhöhe1 Art. 5 Gebühren für das Dauerparkieren Art. 5 Gebühren für das Dauerparkieren Veränderungen \n\n1 Die Dauerparkiergebühr beträgt pro Mo-\nnat: \n\na) Für das Dauerparkieren tagsüber \nvon 7.00 bis 19.00 Uhr oder nachts \nvon 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr je Fr. \n40.00. \n\nb) Für das Dauerparkieren tagsüber \nund nachts Fr. 60.00. \n\nDer Gemeinderat legt die Gebühren für das \nDauerparkieren fest.  \n\n1 Die Gebühr beträg pro Monat: \na) Für das Dauerparkieren tagsüber von \n07.00 Uhr bis 19.00 Uhr Fr. 50.00 \nb) Für das Dauerparkieren nachts von 19.00 \nUhr bis 07.00 Uhr Fr. 45.00 \nc) Für das Dauerparkieren tagsüber und \nnachts Fr. 75.00 \n\nAnpassung tags-\nüber von bisher Fr. \n45.00 auf neu Fr. \n50.00 und tagsüber \nund nachts von bis-\nher Fr. 67.00 auf \nneu Fr. 75.00. \n\n\n\nSeite 3 \n\n \n\nVor Änderung des ER Bisher Neu (Änderungen zu Beschluss vom 21. \nMai 2015 sind rot markiert) \n\nBemerkungen \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 20. Januar \n2011 \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 21. Mai 2015 \n(Beschluss ER) \n\nNach Vorprüfung durch Kanton  \n8. Februar 2017 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n2 Die Dauerparkiergebühr für schwere Mo-\ntorwagen (insbesondere Lastwagen und \nGesellschaftswagen) beträgt pro Monat das \nDoppelte der Gebühren nach Abs. 1. \n3 Verändert sich der schweizerische Lan-\ndesindex der Konsumentenpreise um 10 \nPunkte (massgebender Stand 104,0 \nPunkte, Stand März 1998 [Mai 1993=100 \nPunkte]), kann die Dauerparkiergebühr vom \nGemeinderat dem veränderten Indexstand \nangepasst werden. \n \n1 \n\nGemäss Beschluss des Gemeinderates vom 20. Januar 2011 be-\n\ntragen die Gebühren gestützt auf Art. 5 Abs. 3 ab 1. April 2011: \na) je Fr. 45.00 \nb) je Fr. 67.00\n\n \n\nd) Für das Dauerparkieren tagsüber und \nnachts Fr. 800.00, Pauschalgebühr für die \nDauer von 12 Monaten \n \n \n \n \n2 Die Dauerparkiergebühr für schwere Mo-\ntorwagen (insbesondere Lastwagen und \nGesellschaftswagen) beträgt pro Monat das \nDoppelte der Gebühr nach Abs. 1.  \n\nDauerparkieren nur \nnachts unverändert \nFr. 45.00. \nNeu Pauschalge-\nbühr tagsüber und \nnachts für 12 \nMonate \n\nArt. 6 Gebührenerhebung Art. 6 Gebührenerhebung Art. 6 Gebührenerhebung Keine Veränderung \n\n1 Die Dauerparkiergebühr wird im Voraus \nfür drei, sechs oder zwölf Monate erhoben. \n2 Die Gemeinde stellt dem Fahrzeughalter \noder der Fahrzeughalterin eine Gebühren-\nrechnung zu. Die Gebührenerhebung richtet \nsich nach dem Gebührengesetz. \n\n1 Die Dauerparkiergebühr wird im Voraus \nfür drei, sechs oder zwölf Monate erhoben. \n2 Die Gemeinde stellt dem Fahrzeughalter \noder der Fahrzeughalterin eine Gebühren-\nrechnung zu. Die Gebührenerhebung richtet \nsich nach dem Gebührengesetz. \n\n1 Die Dauerparkiergebühr wird im Voraus \nfür drei, sechs oder zwölf Monate erhoben. \n2 Die Gemeinde stellt dem Fahrzeughalter \noder der Fahrzeughalterin eine Gebühren-\nrechnung zu. Die Gebührenerhebung richtet \nsich nach dem Gebührengesetz. \n\n \n\nArt. 7 Rechtsschutz Art. 7 Rechtsschutz Art. 7 Rechtsschutz Keine Veränderung \n\nDer Gemeinderat erlässt nötigenfalls einen \nbeschwerdefähigen Entscheid über die Ge-\nbührenpflicht und die Gebührenhöhe. Der \n\nDer Gemeinderat erlässt nötigenfalls einen \nbeschwerdefähigen Entscheid über die Ge-\nbührenpflicht und die Gebührenhöhe. Der \n\nDer Gemeinderat erlässt nötigenfalls einen \nbeschwerdefähigen Entscheid über die Ge-\nbührenpflicht und die Gebührenhöhe. Der \n\n \n\n\n\nSeite 4 \n\n \n\nVor Änderung des ER Bisher Neu (Änderungen zu Beschluss vom 21. \nMai 2015 sind rot markiert) \n\nBemerkungen \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 20. Januar \n2011 \n\nVom 28. Mai 1998 / Ausgabe 21. Mai 2015 \n(Beschluss ER) \n\nNach Vorprüfung durch Kanton  \n8. Februar 2017 \n\n \n\nRechtsschutz richtet sich nach dem Gebüh-\nrengesetz. \n\nRechtsschutz richtet sich nach dem Gebüh-\nrengesetz. \n\nRechtsschutz richtet sich nach dem Gebüh-\nrengesetz. \n\nArt. 8 Strafbestimmung Art. 8 Strafbestimmung Art. 8 Strafbestimmung Keine Veränderung \n\nAuf die Gebührenhinterziehung sind die \nStrafbestimmungen des Gebührengesetzes \nanwendbar. \n\nAuf die Gebührenhinterziehung sind die \nStrafbestimmungen des Gebührengesetzes \nanwendbar. \n\nAuf die Gebührenhinterziehung sind die \nStrafbestimmungen des Gebührengesetzes \nanwendbar. \n\n \n\n  \n\n\n\nSeite 5 \n\n \n\nArt. 9 Gebührenpflicht Art. 9 Gebührenpflicht Art. 9 Gebührenpflicht Keine Veränderung \n\nWer ein Fahrzeug auf einem entsprechend \ngekennzeichneten Parkfeld auf öffentlichem \nGrund abstellt, hat eine Gebühr zu entrich-\nten.  \n\nWer ein Fahrzeug auf einem entsprechend \ngekennzeichneten Parkfeld auf öffentlichem \nGrund abstellt, hat eine Gebühr zu entrich-\nten.  \n\nWer ein Fahrzeug auf einem entsprechend \ngekennzeichneten Parkfeld auf öffentlichem \nGrund abstellt, hat eine Gebühr zu entrich-\nten.  \n\n \n\nArt. 10 Kurzfristiges Parkieren Art. 10 Gebühren für das zeitlich be-\nschränkte Parkieren \n\nArt. 10 Gebührenzonen Veränderungen \n\n1 Als kurzfristiges Parkieren gilt das Parkie-\nren bis zu einer Parkdauer von zwei Stun-\nden. \n2 Die Gebühr für das kurzfriste Parkieren \nbeträgt Fr. 0.50 pro 30 Minuten. \n3 Die Gebühr auf den Parkfeldern für \nschwere Motorwagen (insbesondere Last-\nwagen und Gesellschaftswagen) beträgt Fr. \n3.00 pro Stunde. \n\nIn der Gebührenzone 1 sind die ersten 30 \nMinuten Benutzung gratis. Im Übrigen legt \nder Gemeinderat die Gebühren für das zeit-\nlich beschränkte Parkieren fest.  \n\n1 Das Gemeindegebiet ist in drei Gebühren-\nzonen unterteilt: \n- Gebührenzone 1: Zentrum \n- Gebührenzone 2: Standard \n- Gebührenzone 3: Spezialgebiete. \n2 Parkplätze, welche neu erstellt oder neu \nbewirtschaftet werden, sind vom Gemeinde-\nrat einer Gebührenzone zuzuordnen.  \n\nZonen wie von \nIhnen mit B+A \n1547 am 21. Mai \n2015 genehmigt. \nBisher in Art. 11 \ngeregelt. \n\nArt. 11 Längerfristiges Parkieren Art. 11 Gebührenzonen Art. 11 Gebühren für das zeitlich be-\nschränkte Parkieren  \n\nVeränderungen \n\n1 Als längerfristiges Parkieren gilt das Par-\nkieren während einer Parkdauer von mehr \nals zwei Stunden. \n2 Die Gebühr für das längerfristige Parkie-\nren beträgt bis zwei Stunden Fr. 0.50 pro 30 \nMinuten und ab zwei Stunden Fr. 0.50 pro \nStunde. \n3 Die Gebühr auf den Parkfeldern für \nschwere Motorwagen (insbesondere Last-\nwagen und Gesellschaftswagen) beträgt bis \nzwei Stunden Fr. 3.00 pro Stunde und ab \nzwei Stunden Fr. 2.00 pro Stunde. \n\n1 Das Gemeindegebiet, gemäss Tabelle im \nAnhang, ist in drei Gebührenzonen unter-\nteilt: Die Gebührenzone 1 Zentrum, die Ge-\nbührenzone 2 Standard und die Gebühren-\nzone 3 Spezialgebiete. \n2 Parkplätze, welche neu erstellt oder neu \nbewirtschaftet werden, sind vom Gemeinde-\nrat einer Gebührenzone zuzuordnen. \n3 Der Gemeinderat kann bei veränderten \nVerhältnissen Zonenverschiebungen vor-\nnehmen.  \n\n1 In der Gebührenzone 1 ist in den ersten \n30 Minuten keine Parkiergebühr zu entrich-\nten. Nach den ersten 30 Minuten beträgt die \nGebühr Fr. 0.50 pro 30 Minuten. \n2 In der Gebührenzone 2 beträgt die Ge-\nbühr Fr. 0.50 pro 30 Minuten. \n3 In der Gebührenzone 3 beträgt die Ge-\nbühr Fr. 2.50 für die erste Stunde (Min-\ndesteinwurf). Nach der ersten Stunde be-\nträgt die Gebühr Fr. 1.50 pro Stunde.  \n4 Die Gebühr auf den Parkfeldern für \nschwere Motorwagen beträgt bis 2 Stunden \nFr. 3.00 pro Stunde und ab zwei Stunden \nFr. 2.00 pro Stunde. \n\nIhr Antrag anlässlich \nder Sitzung vom 21. \nMai 2015, wonach der \nGR die Gebühren al-\nleine festlegt, konnte \nvom Regierungsrat \nnicht genehmigt wer-\nden, da kein Rahmen \nbzw. keine Obergrenze \nfestgelegt war. Die vor-\nliegenden Gebühren \nhat der GR bereits im \nB+A vorgeschlagen \nund wurden von Ihnen \ngenehmigt. \n\nArt. 12 Gebührenerhebung Art. 12 Gebührenerhebung Art. 12 Gebührenerhebung Keine Veränderung \n\nDie Gebühren werden mit zentralen Parkuh-\nren, Sammelparkuhren, Einzelparkuhren  \noder durch einen vom Gemeinderat beauf-\ntragten Parkplatzdienst erhoben.  \n\nDie Gebühren werden mit zentralen Parkuh-\nren, Sammelparkuhren, Einzelparkuhren  \noder durch einen vom Gemeinderat beauf-\ntragten Parkplatzdienst erhoben.  \n\nDie Gebühren werden mit zentralen Parkuh-\nren, Sammelparkuhren, Einzelparkuhren  \noder durch einen vom Gemeinderat beauf-\ntragten Parkplatzdienst erhoben.  \n\n \n\n\n\nSeite 6 \n\n \n\nArt. 13 Strafbestimmung Art. 13 Strafbestimmung  Siehe Artikel 17 \n\nÜbertretungen werden nach dem Strassen-\nverkehrsrecht im Ordnungsbussenverfahren \ngeahndet. \n\nÜbertretungen werden nach dem Strassen-\nverkehrsrecht im Ordnungsbussenverfahren \ngeahndet. \n\n  \n\nArt. 13a Ausnahmen1 Art. 13a Ausnahmen Art. 13 Ausnahmen Veränderung \n\nDas Parkieren auf den Besucherparkplät-\nzen auf Kirchfeld ist für die Besucherinnen \nund Besucher des Hauses für Betreuung \nund Pflege kostenlos. \n \n1 \n\nÄnderung gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 20. Januar \n\n2011  \n\nDas Parkieren auf den Besucherparkplätzen \nauf Kirchfeld ist für die Besucherinnen und \nBesucher des Hauses für Betreuung und \nPflege kostenlos.  \n\nDas Parkieren auf den Besucherparkplätzen \nauf Kirchfeld ist für die Besucherinnen und \nBesucher des Hauses für Betreuung und \nPflege kostenlos.  \n\nNur Veränderung \nder Artikelnummer. \n\n  Art. 14 Anpassung der Gebühren durch den \nGemeinderat \n\nNeuer Artikel \n\n  Der Gemeinderat kann die Gebühren ge-\nmäss Art. 5 und 11 bei Vorliegen besonde-\nrer Gründe um max. 50 % erhöhen. Vorbe-\nhalten bleibt Art. 15. \n\nDies ist nun der Gebüh-\nrenrahmen, welcher \nnotwendig ist, damit \ndas Reglement vom \nRegierungsrat geneh-\nmigt werden kann. So \nentspricht es auch weit-\ngehend dem Beschluss \ndes Einwohnerrates, \nwonach der Gemeinde-\nrat die Gebühren festle-\ngen soll, damit nicht bei \njeder Änderung der \nEinwohnerrat bemüht \nwerden soll. \n\n  Art. 15 Anpassung an die Teuerung Neuer Artikel \n\n  Der Gemeinderat kann bei einer Verände-\nrung des schweizerischen Landesindexes \nfür Konsumentenpreise die Parkiergebühren \nentsprechend anpassen (massgebender \nIndexstand 100 Punkte, Stand Dezember \n2016). \n\nDieser Artikel war \nfrüher bereits in \nArt. 5 so festgelegt. \n\n  Art. 16 Gebührenerlass Neuer Artikel \n\n  In begründeten Fällen kann der Gemeinde-\nrat die Gebühren ganz oder teilweise erlas-\nsen.  \n\nDie Praxis hat gezeigt, \ndass es immer Ausnah-\nmegründe gibt, bei wel-\nchen der Gemeinderat \nlegal die Gebühren \n\n\n\nSeite 7 \n\n \n\nerlassen sollte. \n(zB.Trainer und \nFunktionäre von Sport-\nvereinen, welche ihre \nFreizeit zugunsten von \nJugendlichen aufwen-\nden) \n\n  Art. 17 Strafbestimmung Keine Veränderung \n\n  Übertretungen werden nach dem Strassen-\nverkehrsrecht im Ordnungsbussenverfahren \ngeahndet. \n\nSiehe Artikel 13 \n\nArt. 14 Vollzug Art. 14 Vollzug Art. 18 Vollzug Veränderung \n\nDer Gemeinderat erlässt die notwendigen \nAusführungsbestimmungen und bezeichnet \ndie für den Vollzug zuständigen Organe. \n\nDer Gemeinderat erlässt die notwendigen \nAusführungsbestimmungen und bezeichnet \ndie für den Vollzug zuständigen Organe. \n\nDer Gemeinderat erlässt die notwendigen \nAusführungsbestimmungen und bezeichnet \ndie für den Vollzug zuständigen Organe in \neiner Verordnung. \n\n \n\nArt. 15 Vorbehalt Art. 15 Vorbehalt Art. 19 Vorbehalt Keine Veränderung \n\nDas Strassenverkehrsrecht bleibt vorbehal-\nten.  \n\nDas Strassenverkehrsrecht bleibt vorbehal-\nten.  \n\nDas Strassenverkehrsrecht bleibt vorbehal-\nten.  \n\n \n\nArt. 16 Aufhebung der Vorschriften Art. 16 Aufhebung der Vorschriften Art. 20 Inkrafttreten Veränderungen \n\nMit dem Inkrafttreten dieses Reglementes \nwird das Reglement über das Dauerparkie-\nren auf öffentlichem Grund vom 4. Juni \n1989 aufgehoben. \n\nMit dem Inkrafttreten dieses Reglementes \nwird das Reglement über (das Dauerparkie-\nren auf öffentlichem Grund vom 4. Juni \n1989) richtig: die Gebühren auf öffentlichem \nGrund der Gemeinde Horw vom 28. Mai \n1998 aufgehoben. \n\nDas vorliegende Reglement tritt mit der Ge-\nnehmigung durch den Regierungsrat in \nKraft und ersetzt das Reglement über die \nGebühren für das Parkieren auf öffent-\nlichem Grund der Gemeinde Horw vom 28. \nMai 1998. \n\n \n\nArt. 17 Inkrafttreten Art. 17 Inkrafttreten   \n\n1 Das vorliegende Reglement tritt mit der \nGenehmigung durch den Regierungsrat in \nKraft.  \n2 Artikel 13a tritt per 1. April 2011 in Kraft.2 \n\n \n2 Änderung gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 20. Januar \n2011 \n\n1 Das vorliegende Reglement tritt mit der \nGenehmigung durch den Regierungsrat in \nKraft.  \n\n  \n\n \n\n\n