parent_type: affair

name: 1698 A Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw»_Anhang_Bericht

text: \ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35\n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 1 \n\n Zusatzbericht  \n\n«Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\nAuftraggeber Gemeinde Horw, Sicherheitsdepartement \n\nGemeindehausplatz 1 \n\n6048 Horw \n\nwww.horw.ch \n\nKontaktperson Martin Kopp, Leiter Immobilien und Sicherheit \n\nmartin.kopp@horw.ch \n\n+41 41 349 12 84\n\nAuftragnehmer diePROJEKTFABRIK AG \n\nLuzernerstrasse 131 \n\n6014 Luzern \n\n+41 41 412 35 35\n\nkontakt@dieprojektfabrik.ch \n\nProjektleitung  Christian Büchler \n\ncb@dieprojektfabrik.ch \n\nUrs Studer  \n\nus@dieprojektfabrik.ch \n\nBerichtverfasser Christian Büchler \n\nUrs Studer  \n\nVersion 2.9 vom 5. Februar 2024 \n\nAnhang\n\nhttp://www.horw.ch/\nmailto:martin.kopp@horw.ch\nmailto:kontakt@dieprojektfabrik.ch\nmailto:cb@dieprojektfabrik.ch\nmailto:us@dieprojektfabrik.ch\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 2 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1.  Management Summary 4 \n\n2.  Ausgangslage 5 \n\n2.1.  Auftrag des Einwohner- und Gemeinderates 5 \n\n3.  Datengrundlagen 5 \n\n3.1.  Daten Gemeinde Horw 5 \n\n3.2.  Weitere Daten 5 \n\n4.  Vorgehen 6 \n\n4.1.  Gebäudetechnik 6 \n\n4.2.  Gebäudehülle 8 \n\n4.3.  Ökologie 8 \n\n4.4.  Denkmalschutz 9 \n\n4.5.  Objekte 9 \n\n4.6.  Kostenberechnung 10 \n\n4.7.  Vorschlag und Definition weiteres Vorgehen 10 \n\n4.8.  Priorisierung Objekte 10 \n\n4.9.  Abgrenzung 11 \n\n5.  Resultate – Allgemein 12 \n\n5.1.  Einsparungen CO2-Emissionen 12 \n\n5.2.  Energieverbrauch 14 \n\n5.3.  Energieetiketten 15 \n\n5.4.  Photovoltaik Ausbau und Produktion 16 \n\n5.5.   Denkmalschutz 17 \n\n5.6.  Seenergy Luzern AG 18 \n\n5.7.  Terminplanung Objekte 19 \n\n6.  Resultate – pro Objekt 21 \n\n6.1.  Biregghang 8 21 \n\n6.2.  Feuerwehrgebäude 23 \n\n6.3.  Gemeindeverwaltung 26 \n\n6.4.  Horwerhalle 28 \n\n6.5.  Kirchweg 3, Wohnhaus und Laden 31 \n\n6.6.  Roggernstrasse 8, Wohnhaus 34 \n\n6.7.  Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 37 \n\n6.8.  Schulhaus Allmend 39 \n\n6.9.  Schulhaus Biregg 42 \n\n6.10. Schulhaus Hofmatt Gebäude 1,2,3 45 \n\n6.11. Schulhaus Kastanienbaum (Mattli) 48 \n\n6.12. Schulhaus Spitz 51 \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 3 \n\n6.13. Schulhaus Zentrum 53 \n\n6.14. Garderobengebäude Sportanlage Seefeld 55 \n\n6.15. Sonnsyterain 4, Wohnhaus 57 \n\n6.16. Strandbad Winkel 60 \n\n6.17. Werkhofgebäude 63 \n\n7.  Investitionen Gesamtübersicht 65 \n\n8.  Zusammenfassung 67 \n\n9.  Glossar und Begriffe 67 \n\n10.  Abbildungsverzeichnis 69 \n\n \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 4 \n\n1. Management Summary \n\nDie Gemeinde Horw strebt eine Vorreiterrolle im Schaffen eines umweltfreundlichen Gebäudeparks für die ge-\n\nmeindeeigenen Liegenschaften an. Der Gebäudepark soll bis spätestens 2040 klimaneutral betrieben werden. \n\nVorliegender Bericht zeigt den Weg für eine vorzeitige Erreichung dieser Ziele auf. \n\nDafür wurden Massnahmen an Gebäudehülle und Gebäudetechnik eruiert, Investitionen berechnet und ein Ter-\n\nminplan über den Gebäudepark erstellt. Zudem zeigt der Bericht einen Auszug jedes der 17 analysierten Objekts \n\nmit Infos über dessen Zustand und den empfohlenen Massnahmen.  \n\nDie empfohlenen Massnahmen zielen auf energetisch, ökologisch und wirtschaftlich optimale Lösungen ab, wel-\n\nche in der Ausführungsplanung noch einer detaillierten Abwägung unterzogen werden müssen. \n\nDie Treibhausgasemissionen (inklusive grauer Emissionen) des Gebäudeparks können mit Umsetzung der empfoh-\n\nlenen Massnahmen jährlich von aktuell rund 490t um 74% auf 130t reduziert werden. Diese Restemissionen stam-\n\nmen hauptsächlich von der aktuell noch üblichen fossilen Spitzenlastabdeckung der Wärmeverbunde (See-Ener-\n\ngie und Schulhaus Spitz). Durch den fossilfreien und somit erneuerbaren Betrieb der Wärmeverbunde können die \n\nEmissionen nochmals um 75% minimiert werden und auf rund 33t CO2eq pro Jahr gesenkt werden. \n\nDer jährliche Energieverbrauch (Strom und Wärme) des Gebäudeparks beträgt aktuell über 4'100 MWh. Mit Um-\n\nsetzung der Massnahmen reduziert sich dieser um etwas mehr als 25% auf ca. 3'000 MWh pro Jahr. Dieser redu-\n\nzierte Verbrauch führt zusätzlich zu geringeren Kosten im Betrieb. \n\nDie Gemeinde Horw hat bereits heute einige PV-Anlagen (360 kWp) auf Ihren Dächern realisiert. Im Rahmen der \n\nvorgeschlagenen Massnahmen ist ein Ausbau auf über 1.7 MWp möglich. Dies entspricht beinahe einer 5-fachen \n\nErhöhung der aktuell installierten Leistung. Diese Anlagen können Strom für rund 526 Haushalte (knapp 1.6 \n\nMWh/a) liefern. Die Wirtschaftlichkeit und der Einbezug möglicher «Vorzeige Projekten» an Fassade und bei \n\ndenkmalgeschützten Objekten sind dabei mitberücksichtigt.  \n\nDie Investitionen wurden mit einem Genauigkeitsgrad von ±25 % durch etablierte Tools, wie dem Gebäudeener-\n\ngieausweis der Kantone (GEAK) und dem Energieausweis für Gebäude (GEA) des Bundesamtes für Energie er-\n\nstellt. Um die Massnahmen umsetzten zu können ist für die 17 Objekte mit Investitionen in der Höhe von rund \n\n16.3 Mio. CHF zu rechnen.  \n\nDer grösste Anteil der Investitionen entstehen bei den Sanierungen an den Gebäudehüllen (ca. 52%). Davon fal-\n\nlen wiederum mehr als 60% auf die vier Schulhäuser Allmend, Biregg, Hofmatt und Spitz. \n\nDer Ersatz der Heizsysteme wird auf rund 3.5 Mio. CHF (21% der Gesamtinvestitionen) geschätzt. Die Photovolta-\n\nikanlagen können für rund 2.2 Mio. CHF (14%) realisiert werden. Die Detailplanungen für alle Objekte werden mit \n\nrund 2.1 Mio. CHF beziffert (13%).  \n\nFür die terminliche Auslegung der empfohlenen Massnahmen wurden die Objekte auf Basis verschiedener Krite-\n\nrien wie aktuellen Treibhausgasemissionen, Zustand der Gebäudehülle und Gebäudetechnik, der Nutzung und \n\nweiteren Kriterien priorisiert. Dabei sollen insbesondere Objekte mit aktuell hohen CO2-Emissionen, wenn mög-\n\nlich und sinnvoll, prioritär angegangen werden. \n\nIdeal eingesetzt können die Investitionen in den klimafreundlichen Gebäudepark zu einer vorzeitigen Erreichung \n\nbis 2036 der Zielsetzung führen und die 17 Objekte innerhalb der nächsten 12 Jahre in einen klimafreundlichen \n\nGebäudepark überführen. \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 5 \n\n2. Ausgangslage \n\nMit der Motion Nr. 2020-309 „Planungsbericht zu einem klimafreundlichen Gebäudepark der Gemeinde Horw \n\n("Öl- und Gasheizungen sollen verschwinden!")“ vom 16. Juni 2020 erhielt die Gemeinde Horw (Sicherheitsdepar-\n\ntement) vom Einwohnerrat den Auftrag, einen Planungsbericht zu einem klimafreundlichen Gebäudepark der Ge-\n\nmeinde Horw zu erstellen (Bericht und Antrag 1698). Die Gemeinde Horw soll eine Leader-Rolle in Bezug auf ei-\n\nnen klimafreundlichen Gebäudepark der gemeindeeigenen Liegenschaften einnehmen. \n\n2.1. Auftrag des Einwohner- und Gemeinderates \n\nAn der Einwohnerratssitzung vom 19. Mai 2022 wurde der Planungsbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der \n\nGemeinde Horw» besprochen und zur Kenntnis genommen. Zudem wurde der Gemeinderat mit Antrag auf Be-\n\nmerkung aufgefordert, einen Zusatzbericht erstellen zu lassen, zu: \n\n1. Szenarien  \n\n1.1 Kosten/Nutzen  \n\n1.2 Terminübersicht inklusive Möglichkeiten einer vorzeitigen Umsetzung (vor 2040)  \n\n1.3 Vorzeitige Umsetzung im Hinblick darauf, dass auch noch etwas Intaktes ersetzt wird (graue Energie), \n\nwenn dabei die grössten CO2-Verursacher beseitigt werden können.  \n\n2. Konzept und Planung der Sanierungs- und Investitionsmassnahmen \n\n3. Gesamtbetrachtung je Objekt inklusive Zuleitungen, Photovoltaik und allfälligen Desinvestitionen \n\nDamit erste Massahmen bereits im Jahr 2024 umgesetzt werden können, wurde im Herbst 2023 für die Beratung \n\nim Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP 2024), ein Vorbericht erstellt. Am 23. November 2023 wurde \n\ndieser Vorbericht zum Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» zur Kenntnis einstim-\n\nmig angenommen. Vorgängig wurde der Bericht in den Kommissionen (BVK und GPK) vorgestellt. \n\nDieser wird nun mit dem vorliegenden Bericht für den gesamten analysierten Gebäudepark ergänzt. \n\n3. Datengrundlagen  \n\nNebst den in Abschnitt 2 erwähnten Berichten wurden die nachfolgenden Datengrundlagen verwendet. \n\n3.1. Daten Gemeinde Horw \n\nFür die detaillierte Bearbeitung des kommunalen Gebäudeparks wurden diverse gemeindeinterne Daten verwen-\n\ndet: \n\n• Software für Immobilien STRATUS: Portfolio Infos, Lebenszyklus Daten, Hinweise auf Sanierungen etc. \n\n• Energiebuchhaltung «EnerCoach» 2021: effektive Energieverbräuche, Energiekosten \n\n• Plangrundlagen: Digitale und im Archiv recherchierte Pläne \n\n• Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Horw und Seenergy \n\n• Kommunale Energieplanung \n\n• Energienachweise, wo vorhanden \n\n• Besprechungen und Austausch mit Fachpersonen der Gemeinde Horw \n\n• Unterlagen Einwohnerratssitzung bezüglich Fernheizwerk Zentrum (04. Mai 2023) \n\n3.2. Weitere Daten \n\n• Kantonale und nationale GIS-Grundlagen: Denkmalschutz, Erdwärmenutzung, Grundbuchplan, Solarkataster, \nGebäude- und Wohnungsregister (GWR), www.klimafreundlichheizen.ch, etc. \n\n• Energiepreise CKW, ewl, ewb und Seenergy Luzern AG  \n\nhttps://www.horw.ch/politbusiness/1526008\nhttps://www.horw.ch/_docn/3667732/1698_PB_Klimafreundlicher_Gebaudepark_der_Gemeinde_Horw_Anhang_PB_der_Fa_OekoWatt_AG.pdf\nhttps://www.horw.ch/_docn/3667732/1698_PB_Klimafreundlicher_Gebaudepark_der_Gemeinde_Horw_Anhang_PB_der_Fa_OekoWatt_AG.pdf\nhttps://www.horw.ch/_docn/4814248/1739_Vorbericht_zum_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Geb%C3%A4udepark_der_Gemeinde_Horw_Anhang_Bericht.pdf\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 6 \n\n• Besprechungen mit OekoWatt, Geschäftsleitung Seenergy Luzern AG \n\n• Besprechungen Ausbau Quartierzentrale Bernhard Etienne (Seenergy Luzern AG) \n\n• Offerten von Heizungsinstallateuren \n\n• Normen und Pflichtenhefter von SIA/GEA/GEAK \n\n• Ökobilanzdaten des Bundes (KBOB) \n\n• Datensammlung aus den Objektbegehungen durch diePF \n\n4. Vorgehen \n\nFür die Analyse der Gebäudetechnik und der Gebäudehüllen wurden vor Ort umfassende Begehungen durchge-\n\nführt, bei denen sämtliche Masse und relevante bestehende Installationen erfasst wurden. Dies ermöglichte eine \n\nobjektive Bewertung des Zustands jeder einzelnen Immobilie. \n\n4.1. Gebäudetechnik \n\nIm Anschluss wurde die Gebäudetechnik vertieft analysiert und dokumentiert. Mit Hilfe der Datengrundlagen ge-\n\nmäss Abschnitt 3 konnten anschliessend konkrete Lösungsansätze im Bereich der Gebäudetechnik erarbeitet wer-\n\nden (Kosten – Nutzen, technische Lösungen, Emissionen). \n\nPro Gebäude wurden zwei Varianten für die künftige Wärmeversorgung vertieft abgeklärt. Durch die detaillier-\n\nten Auswertungen wurde für jedes Gebäude eine Systemempfehlung evaluiert. Auf Grund dieser Analysen er-\n\nfolgte eine erste Priorisierung anhand der aktuell verursachenden Treibhausgasemission, sowie der Dringlichkeit \n\neines Ersatzes des bestehenden Heizsystems.  \n\nZusätzlich wurde für jedes Gebäude eine Potenzialanalyse für Photovoltaikanlagen auf den Dächern und Fassa-\n\nden durchgeführt und auf die Wirtschaftlichkeit überprüft. Für die Wirtschaftlichkeit wurden jeweils die vorhan-\n\ndenen Energieverbrauchsdaten mitberücksichtigt. \n\n4.1.1. Technologien Wärmeerzeugung \n\nIm Rahmen der beschriebenen Variantenevaluation wurde eine Auswahl an möglichen Technologien zur Wärme-\n\nerzeugung getroffen. Dies umfasst die Systeme, welche folgend erläutert werden.  \n\nDie Liste ist nicht abschliessend. Es sollen jedoch nur marktfähige und zuverlässige Systeme in Betracht gezogen \n\nwerden. Neuartige Systeme mit fehlenden Erfahrungswerten wurden nicht berücksichtigt. \n\nWärmepumpen \n\nWärmepumpen entziehen der Umgebung Energie und erzeugen nachhaltige Wärme zum Heizen und zur Warm-\n\nwassererwärmung. Es gibt verschiedene Varianten, welche nachfolgend gemäss EnergieSchweiz kurz erläutert \n\nwerden. \n\nLuft/Wasser  Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe benutzt als Wärmequelle die Umgebungsluft. \n\nDiese wird über Luftkanäle zur Wärmepumpe gebracht, und die abgekühlte, ge-\n\nnutzte Luft wird über Luftkanäle wieder ausgeblasen. Die aus der Umgebungsluft \n\ngewonnene Wärme wird an ein herkömmliches Heizungssystem oder an eine \n\nWarmwassererwärmungsanlage abgegeben. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe kann \n\nsowohl im Gebäude als auch ausserhalb stehen. \n\nWasser/Wasser  Eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe bezieht ihre Energie vom Grundwasser oder \n\nvon Oberflächengewässern. Das Grundwasser wird über Brunnenbohrungen er-\n\nschlossen. Ein Rohrsystem führt das Grundwasser oder die Oberflächengewässer \n\nzur Wärmepumpe und transportiert das genutzte Wasser wieder via einen Versi-\n\nckerungsbrunnen oder -schacht ins Herkunftssystem zurück. Grundwasserwärme-\n\nnutzung mittels einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe ist konzessions- und \n\nhttps://www.energieschweiz.ch/heizungssysteme/waermepumpen/\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 7 \n\nbewilligungspflichtig. Gespräche mit Umwelt und Energie des Kantons Luzern  \n\n(uwe) haben gezeigt, dass im Perimeter der Gemeinde Horw eine thermische \n\nGrundwassernutzung nicht durchführbar ist. Aufgrund von geringem Sauerstoffan-\n\nteil ist es technisch sehr aufwändig das Grundwasser als Energiequelle zu verwen-\n\nden. Bei einer allfälligen Förderung ist mit Mangan und Arsenaustritten zu rech-\n\nnen. Für die Bereiche, welche sich nicht im Horwer Talboden befinden, ist eine \n\nGrundwassernutzung auf Grund der Verfügbarkeit nicht möglich. Dies führte zum \n\nAusschluss der Technologie für das vorliegende Projekt.  \n\nSole/Wasser (Erdsonden)  Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe bezieht die im Erdreich gespeicherte, natürlich \n\nGeothermie (Erdwärme). Diese lässt sich mit senkrechten Erdwärmesonden, die \n\nbis zu 500 Meter tief in den Untergrund ragen, nutzen. Im gelegten Rohrsystem \n\nim Untergrund zirkuliert eine sogenannte Sole – eine Mischung aus Wasser und \n\nFrostschutzmittel –, welche dem Erdreich die Wärme entzieht und bis zur Wärme-\n\npumpe transportiert. Der von der Erdwärmesonde abgekühlte Untergrund wird \n\ndurch natürliche Wärmeleitung laufend wieder erwärmt, oder muss bei zu starker \n\nAbkühlung regeneriert werden. Bohrung und Erstellung einer Erdwärmesonde er-\n\nfordern eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung. \n\nHolz-Feuerungen \n\nDas Verbrennen von Holz setzt Energie frei, welche für Heizung und Warmwasser verwendet werden kann. Für \n\nden vorliegenden Bericht wurden Pellets, sowie Schnitzel als mögliche Varianten berücksichtigt. \n\nWärmeverbund \n\nMit Abwärme oder erneuerbarer Energie erzeugte Wärme wird in Form von heissem Wasser über ein Rohrlei-\n\ntungsnetz zum Heizen und zur Warmwasser-Aufbereitung genutzt.  \n\nIm Perimeter der Gemeinde Horw gibt es bereits einige Wärmeverbunde, welche nachfolgend (nicht abschlies-\n\nsend) aufgelistet sind. \n\nSee-Energie   Seit 2020 ist ein Wärmeverbund mit Seewasser als Hauptenergiequelle in Horw in \n\nBetrieb. Dieser wird durch die Seenergy Luzern AG betrieben. Hierfür wurde von \n\nder Gemeinde Horw, sowie der Stadt Kriens ein Konzessionsvertrag (2017) verge-\n\nben. \n\nTechnisch handelt es sich bei der Seeenergie, um eine mittels Wärmepumpen \n\nerzeugte Energiegewinnung. Dem Seewasser wird dabei entweder Wärme ent-\n\nnommen (Heizen) oder Wärme zugeführt (Kühlen). \n\nAktuell werden Spitzenlasten durch Gas (aktuell ca. 17%) abgedeckt. Künftig wird \n\ndie Seenergy Luzern AG den Wärmeverbund jedoch ebenfalls 100% erneuerbar \n\nbetrieben werden müssen, womit die Technologie zulässig für vorliegende Aufga-\n\nbenstellung ist. \n\nFernheizwerk Horw Zentrum Das Fernheizwerk im Zentrum wurde ursprünglich 1976 in Betrieb genommen. Im \n\nVerlauf der Jahre gab es viele Änderungen und Anpassungen. Heute betreibt die \n\nPrimeo Energie das Heizwerk mit Holzschnitzel und Gas. Im Sommer 2024 soll das \n\nHeizwerk an die Seenergy Luzern AG übergehen, welche den Betrieb auf die oben \n\nerwähnte Technologie mittels See-Energie umstellt. Diese Umstellung wird im \n\nRahmen des Projekts «Ablösung Fernheizwerk durch Seenergy» behandelt. \n\nDie bisher mit Wärme versorgten Gebäude der Gemeinde Horw, sollen weiterhin \n\ndurch das Fernheizwerk versorgt werden. \n\nhttps://www.horw.ch/_docn/1351947/1596_Konzessionsvertrag_Seenergy_Vertragsentwurf_inkl_Anhang.pdf\nhttps://www.horw.ch/_docn/4441784/1724_PB_Ablosung_Fernheizwerk_der_Gemeinde_Horw.pdf\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 8 \n\nHierbei handelt es sich um sämtliche Objekte auf der Parzelle 2020. Für die Ge-\n\nmeinde betrifft dies das Gemeindehaus, Gemeindehausplatz 26, Schulhaus Zent-\n\nrum, Schulhaus Allmend und die Horwerhalle. Detailliertere Infos zum Projekt \n\nsind der Einwohnerratssitzung vom 04. Mai 2023 zu entnehmen. \n\nFernheizwerk Spitz  Beim Schulhaus Spitz wird ein Wärmenetz durch die Primeo Energie betrieben. \n\nAls Energieträger dienen hauptsächlich Schnitzel, wobei die Spitzenlast durch Öl \n\nabgedeckt wird. Die aktuellen Verträge laufen bis 2036. \n\n4.1.2. Variantenvergleich Gebäudetechnik \n\nEs gibt einige Objekte, bei denen die zukünftige Wärmeversorgung bereits klar ist. Die betrifft insbesondere die \n\nGebäude auf der Parzelle 2020 im Zentrum, welche an das Fernheizwerk Zentrum angeschlossen sind.  \n\nFür die weiteren Objekte wurde ein Variantenvergleich von jeweils 2 Systemen vorgenommen.  \n\nDie Systeme wurden gemäss folgenden Kriterien analysiert. \n\nÖkologie  Wie ökologisch ist die Variante? Dieses Kriterium wird in Abschnitt 4.3 genauer \n\nerläutert. \n\nWartungsfreundlichkeit  Wie aufwändig ist die Wartung und der Betrieb der untersuchten Variante? \n\nAbhängigkeit/Verfügbarkeit Wie sind die Abhängigkeiten von weiteren Parteien/Gewerken? \n\nWie steht es um die Verfügbarkeit der Energieträger? \n\nUmsetzungsgeschwindigkeit Wie schnell kann eine Variante umgesetzt werden? \n\nPlatzbedarf   Braucht die Variante viel Platz? Sind zusätzliche Bauten nötig? \n\nGestehungskosten  Wie hoch sind die Gestehungskosten? \n\nInvestitionskosten  Wie hoch sind die Investitionskosten? \n\nDanach wurden die Kriterien in Absprache mit dem Auftraggeber gewichtet, wobei die Kosten, Ökologie sowie \n\nder Platzbedarf höher priorisiert wurden als die Wartungsfreundlichkeit, Abhängigkeit und Umsetzungsgeschwin-\n\ndigkeit. \n\n4.2. Gebäudehülle \n\nIn Absprache mit dem Bereich Immobilien und Sicherheit wurden folgende Kriterien für eine Analyse der Gebäu-\n\ndehülle definiert:  \n\n• Förderfähige Bauteile (Dach, Fassade), welche innerhalb von 10 Jahren sanierungsbedürftig sind \n\n• Energiekennzahl des Gebäudes schlechter als 80 kWh/m² (entspricht Kategorie D in Mehrfamilienhäuser) \n\nWenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, wurden die Gebäude mittels GEAK Plus (Gebäude Energie Ausweis der \n\nKantone) oder, falls nicht zulässig, mittels Gebäudeanalyse (GEA) vom Bundesamt für Energie (BFE) analysiert. \n\nAuf Basis dieser Kriterien wurden für 12 Objekte ein GEAK Plus respektive ein GEA erstellt. Für die fünf restli-\n\nchen Objekte wurden keine Analysen bezüglich Gebäudehülle erstellt. Diese Objekte haben bereits einen GEAK \n\noder weisen eine Gebäudehülle in guten Zustand vor. \n\n4.3. Ökologie \n\nIm Rahmen des Zusatzberichts klimafreundlicher Gebäudepark ist das Ziel klar: Die Treibhausgasausstoss muss \n\nauf null (absolut) CO2eq-Emissionen reduziert werden. Deshalb werden, wie in Abschnitt 4.1.1 ersichtlich, nur \n\nTechnologien berücksichtigt, welche als erneuerbar gelten respektive in Zukunft erneuerbar betrieben werden \n\n(bspw. See-Energie). Für die Gemeinde Horw bedeutet dies, dass auf dem Gemeindegebiet durch den Betrieb \n\nhttps://www.horw.ch/politbusiness/1834426\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 9 \n\nder Gebäude keine CO2-Emissionen ausgestossen werden. Dies entspricht der gängigen Bilanzierung von Scope 1 \n\nund Scope 2 – auch genannt Territorial-Bilanzierung. \n\nDamit die verschiedenen Heizsysteme mit Bezug auf die graue Energie ökologisch vergleichbar werden, ent-\n\nschied das Projektteam zusätzlich die Scope 3 Emissionen mit zu berücksichtigen und geht somit einen Schritt \n\nweiter. Scope 3 berücksichtigt ebenfalls die vor- und nachgelagerten Emissionen der entsprechenden Technolo-\n\ngien. Dadurch können Technologien zur erneuerbaren Energieerzeugung auch auf ökologischer Ebene verglichen \n\nwerden. Dies ist ein übliches Vorgehen im Gebäudesektor und kann mittels vom Bund bereitgestellten Daten aus \n\ndem KBOB annäherungsweise umgesetzt werden. Zudem wurde ein frühzeitiger Ersatz eines Heizsystems bezüg-\n\nlich grauer Emissionen mitberücksichtigt. Studien zeigen, dass sich eine Umstellung einer fossilen Heizung auf \n\nein erneuerbares System innert kurzer Zeit aus ökologischer Sicht amortisiert (z.B. esu-Services, 2022). Somit ist \n\nein Ersatz eines Heizsystems vor Lebensende aus ökologischer Sicht ebenfalls empfehlenswert. \n\nIn den CO2-Berechnungen des Variantenvergleichs wurde der elektrische Strombedarf nicht berücksichtigt. Dieser \n\nwird für die Erreichung der Ziele der Gemeinde Horw, wo noch nicht geschehen, auf 100% erneuerbar umgestellt \n\nwerden müssen und bleibt alternativlos. \n\n4.4. Denkmalschutz \n\nIm Rahmen vorliegender Arbeit wurden erste Abklärungen bezüglich Denkmalschutzes mit der kantonalen und \n\nkommunalen Anlaufstelle vorgenommen.  \n\n4.5. Objekte \n\nNach dem Vorbericht «klimafreundlicher Gebäudepark Gemeinde Horw» mit priorisierten Liegenschaften werden \n\nin vorliegendem Bericht alle im Rahmen des Projekts analysierten Objekte abgebildet. \n\nEs handelt sich um folgende 17 Objekte (alphabetisch): \n\n• Biregghang 8, Mehrfamilienhaus \n\n• Feuerwehrgebäude \n\n• Garderobengebäude Sportanalage Seefeld \n\n• Gemeindeverwaltung \n\n• Horwerhalle \n\n• Kirchweg 3, Wohnhaus mit Laden (Dorfhaus) \n\n• Roggernstrasse 8, Wohnhaus \n\n• Roseneggweg 2, Mehrfamilienhaus \n\n• Schulhaus Allmend \n\n• Schulhaus Biregg \n\n• Schulhaus Hofmatt \n\n• Schulhaus Kastanienbaum (Mattli) \n\n• Schulhaus Spitz \n\n• Schulhaus Zentrum \n\n• Sonnsyterain 4, Wohnhaus \n\n• Strandbad Winkel \n\n• Werkhofgebäude \n\nhttps://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Themen%20und%20Trends/Oekobilanzen/%C3%96kobilanzdaten%20im%20Baubereich_Donn%C3%A9es%20des%20%C3%A9cobilans%20dans%20la%20construction%202009-1-2022.zip.download.zip/%C3%96kobilanzdaten%20im%20Baubereich_Donn%C3%A9es%20des%20%C3%A9cobilans%20dans%20la%20construction%202009-1-2022.zip\nhttps://www.esu-services.ch/fileadmin/download/Meili-2022-%C3%96kologische%20Amortisationsrechnung%20Heizungssysteme.pdf\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 10 \n\nDiese 17 Objekte wurden anhand der Immobilienstrategie der Gemeinde Horw definiert und in Absprache mit \n\ndem Bereich Immobilien und Sicherheit festgelegt. \n\nDie Objekte Gemeindehausplatz 26, Allmendstrasse 8-14, Kindergarten Stirnrüti (Stockwerkeigentum und neu-\n\nwertig), sowie die Gebäude Villa Krämerstein, Pförtnerhaus und Gärtnerhaus (erst kürzlich erneuert und fossil-\n\nfrei betrieben) wurden im Rahmen vorliegender Arbeit nicht analysiert. Zudem gibt es im Finanzvermögen wei-\n\ntere Immobilien, welche mittelfristig im Rahmen von geplanten Bauprojekten rückgebaut werden wie z.B. die \n\nLiegenschaft Ebenaustrasse 1, welche nicht Teil des Gebäudeportfolio war und somit im Rahmen des vorliegen-\n\nden Projekts nicht analysiert wurden. \n\n4.6. Kostenberechnung \n\nDie vorliegenden Kostenberechnungen, welche im Bereich von ±25% (ausgenommen Bauteuerung und allgemeine \n\nKostensteigerungen) liegen, beruhen auf verschiedenen etablierten Tools. Im Bereich der Gebäudehülle wurde \n\nmit Referenzwerten des GEAK Plus respektive der Gebäudeanalyse gearbeitet.  \n\nFür die Kosten im Bereich der Gebäudetechnik wurde das in der Branche bewährte AHB-Tool (Amt für Hochbau \n\nZürich) verwendet. Die Energiepreise sind an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Bei sämtlichen Kosten wur-\n\nden Planungskosten mitberücksichtigt.  \n\nSämtliche Kosten sind inklusive 7,7 % MWST abgebildet. Das GEAK-Tool bietet zum Erstellungszeitpunkt des vor-\n\nliegenden Berichts noch keine Möglichkeit die neue MWST von 8.1 % abzubilden. \n\nDie Fördergelder sind für die Gebäudehülle und das Heizsystem separat ausgewiesen, müssen in den weiteren \n\nProjektschritten detailliert geklärt werden. Bei den Kosten für PV-Anlagen sind die Fördergelder auf Grund der \n\nWirtschaftlichkeitsberechnungen und Ermittlung der Amortisationszeit bereits berücksichtigt. Mit dem Manteler-\n\nlass (Energiegesetz und im Stromversorgungsgesetz), welcher frühestens ab 2025 in Kraft tritt, werden möglich-\n\nerweise die Förderbedingungen, sowie Förderbeiträge angepasst. Gleiches triff auf das Klima- und Innovationsge-\n\nsetz (KIG) zu. Die genaue Ausarbeitung hierzu ist zum Erstellungszeitpunkt des Berichts noch unklar und folglich \n\nnicht berücksichtigt. \n\nDie Planungskosten sind pro Projekt und separat ausgewiesen, damit die entsprechenden Ausführungsplanungen \n\nvorab in Auftrag gegeben werden können. \n\nDie Kostenaufteilung auf die einzelnen Jahre sind im Kapitel 7 aufgelistet und wurden gemeinsam mit der Abtei-\n\nlung Immobilien und Sicherheit einer logischen Reihenfolge zugeordnet. \n\n4.7. Vorschlag und Definition weiteres Vorgehen \n\nIn Anbetracht der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand werden jeweils die energetisch und ökologisch besten \n\nVarianten empfohlen. Im Rahmen eines GEAK Plus bedeutet dies, dass eine Vollsanierung gegenüber einer Teilsa-\n\nnierung bevorzugt wird. \n\nIn der Ausführungsplanung und den zugehörigen Detailabklärungen sollen die Varianten geprüft und optimiert \n\nwerden. \n\n4.8. Priorisierung Objekte \n\nDamit die Gebäude sinnvoll in die Aufgaben- und Finanzplanung aufgenommen werden können, wird eine Priori-\n\nsierung, respektive Etappierung nach den folgenden Kriterien vorgenommen:  \n\nZentrales Kriterium: aktueller Treibhausgasausstoss \n\nDas Ziel des Projekts, ein klimafreundlicher Gebäudepark, ist stark abhängig von den emittierten Treibhausga-\n\nsen. Dies wurde für die Priorisierung der Gebäude als Erstes berücksichtigt. Sofern möglich, sollen grosse Emissi-\n\nonsquellen möglichst rasch beseitigt werden. Eine Priorisierung nur nach Emissionen ist aber auf Grund der Nut-\n\nzung (viele Schulhäuser) und Zustand der Gebäude (z.B. Heizung am Lebensende) nicht alleine ausreichend. Fol-\n\ngende weitere Kriterien wurden hierfür eruiert: \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 11 \n\n• Dringlichkeit Gebäudetechnik und Gebäudehülle \n\n• Konfliktpotenzial bezüglich Nutzungen (beispielsweise nicht alle Schulhäuser gleichzeitig) \n\n• Abhängigkeit von weiteren Gewerken (beispielsweise Seenergy Luzern AG). \n\n• Umsetzungsgeschwindigkeit (Verfügbarkeit von Ressourcen) \n\nDurch diese Kriterien kann die Entwicklung für einen klimafreundlichen Gebäudepark in eine zielführende Rei-\n\nhenfolge gebracht werden. Mit einem Workshop innerhalb des Projektteams wurde eine Lösung für den Termin-\n\nplan erarbeitet. Dieser berücksichtigt alle Objekte auf Basis der oben genannten Priorisierungskriterien. Die Mas-\n\nsnahmen pro Objekt wurden in folgende vier Bereiche unterteilt:  \n\n•  jeweils vorgelagert, Planung der (maximal) drei weiteren Bereiche \n\n•  Photovoltaik, Netzanschluss, E-Mobilitätsstationen \n\n•  Ersatz Heizsystem, Sofortmassnahmen \n\n•  Fassade, Dach, Kellerdecke, Fenster, etc. \n\nIn der Erstellung des Terminplans wurden für die Justierung der Objekte zusätzlich zu den Priorisierungskriterien \n\naktuelle, weitere Projekte seitens Gemeinde (z.B. Ersatzneubau Schulhaus Allmend, Ablösung Fernheizkraftwerk \n\nZentrum etc.) mitberücksichtigt, sodass Ressourcen und Synergien innerhalb der Verwaltung bestmöglich genutzt \n\nund koordiniert werden können. \n\n4.9. Abgrenzung \n\nDie Untersuchungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bericht umfassen die oben genannten Kriterien \n\nund beziehen keine oder nur marginale zusätzliche Überlegungen zu Themen wie Brandschutzplanung, Asbest-\n\nvorkommen, den Zustand der sanitären und elektrischen Leitungsbereiche, Statik usw. mit ein.  \n\nKombinationen von verschiedenen Heizsystemen wurden berücksichtigt, wenn bereits solare Wassererwärmung \n\nund/oder ein zusätzliches erneuerbares Heizsystem in einer Liegenschaft vorhanden sind. Detailliertere Abklä-\n\nrungen sollen in den weiteren Planungsphasen berücksichtigt werden. Genauere Ausführungen sind in den GEAK \n\nPlus oder Gebäudeanalysen beschrieben. \n\nEinsparungen in den Betriebskosten wurden nicht berechnet. Abschätzungen können über den Energieverbrauch \n\nvorgenommen werden. \n\nDer Bericht und die ausgeführten Analysen beinhaltet keine Planungsleistungen gemäss der Ordnung SIA \n\n108/2003 Phase 3-5. Wird das Projekt auf Grund dieses Sanierungskonzeptes realisiert, muss eine Planung ge-\n\nmäss der Ordnung SIA 108/2003 Phase 3-5 erfolgen.  \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 12 \n\n5. Resultate – Allgemein \n\nDie detaillierten Analysen über den Gebäudepark liefern eine gute Ausgangslage für die Umsetzung des Projekts \n\n«Klimafreundlicher Gebäudepark» bei der Gemeinde Horw. Es können grosse Einsparungen bei CO2eq-Emissionen \n\nerreicht werden. Zudem sinkt der Energieverbrauch (thermisch, aber auch total). \n\n5.1. Einsparungen CO2-Emissionen \n\nDie Emissionen der einzelnen Objekte, sowie über den gesamten Gebäudepark sind in Abbildung 1 ersichtlich. \n\nDer gesamte analysierte Gebäudepark weist aktuell Emissionen von rund 490t CO2eq pro Jahr aus. Die grössten \n\naktuellen Emissionen (blau) weisen dabei die Schulhäuser, sowie das Werkhofgebäude auf. Für die Umsetzung \n\nbedeutet dies, dass die Schulhäuser einen hohen Handlungsbedarf und somit hohe Priorisierung für die Errei-\n\nchung eines klimafreundlichen Gebäudepark aufzeigen.  \n\n \n\nAbbildung 1: CO2-Emissionen pro Objekt aktuell (blau) und nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen (grau). Rechts die identischen \nZahlen summiert auf den analysierten Gebäudepark. In orange der heutige Stand und in gelb die Abschätzung nach Umsetzung der empfoh-\nlenen Massnahmen. \n\nAuf Basis der empfohlenen Massnahmen bezüglich Sanierung, Ersatz Heizsystem etc. wurde der zukünftige CO2eq-\n\nAusstoss abgeschätzt. Durch diese Massnahmen kann der Ausstoss auf rund 130t CO2eq reduziert werden. Dies \n\nentspricht einer Reduktion von 74%. Damit könnten sich 268 Personen mit einem herkömmlichen Auto ein Jahr \n\nlang bewegen. (BFE, 2020 und BFS, 2021). Der grösste Anteil der Restemissionen ist auf die Wärmeverbunde der \n\nSee und der Verbund beim Schulhaus Spitz zurückzuführen, welche Ihre Spitzenlast aktuell noch mit fossilen \n\nEnergieträgern decken. Insbesondere beim Schulhaus Spitz (Spitzenlast 35% mit Öl) macht der Betrieb des Wär-\n\nmeverbunds künftig ca. 32% des totalen Ausstosses des Gebäudeparks aus. Dies hängt damit zusammen, dass der \n\naktuelle Wärmeverbund beim Schulhaus Spitz bis mindestens 2036 vertraglich bestehen bleibt. Weiter gilt es zu \n\nberücksichtigen, dass der Ausstoss durch eine vorzeitige Sanierung des Schulhaus Spitz bei gleichbleibender Hei-\n\nzung nur bedingt Abhilfe schafft, da sich der Wärmeverbrauch stark über das Hallenbad definiert.  \n\nIn den weiteren Schulhäusern können teilweise Reduktionen von bis zu 97% erreicht werden. So zum Beispiel \n\nbeim Schulhaus Hofmatt von aktuell rund 85t auf 1.8t. \n\n0\n\n50’000\n\n100’000\n\n150’000\n\n200’000\n\n250’000\n\n300’000\n\n350’000\n\n400’000\n\n450’000\n\n500’000\n\n0\n\n10’000\n\n20’000\n\n30’000\n\n40’000\n\n50’000\n\n60’000\n\n70’000\n\n80’000\n\n90’000\n\n[k\ng \n\nC\nO\n\n2\neq\n\n/a\n]\n\n[k\ng \n\nC\nO\n\n2\neq\n\n/a\n]\n\nCO2eq-Emissionen pro Objekt und Total\n\nCO2 Emissionen aktuell\n\nCO2 Emissionen gemäss Empfehlung\n\nCO2 Emissionen aktuell Total\n\nCO2 Emissionen gemäss Empfehlung Total\n\nhttps://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10531\nhttps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/personenverkehr/verkehrsverhalten/tageszeit-unterwegszeit.html\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 13 \n\nEinige Objekte kommen bezüglich CO2eq-Emissionen beinahe auf null (in der Grafik sieht dies nach null aus). Dies \n\nhängt damit zusammen, dass der benötigte Strom nicht miteinberechnet ist. Dieser bleibt jedoch alternativlos \n\nauf CO2 neutralen Strom umzustellen. \n\n \n\nAbbildung 2: CO2-Emissionen pro Objekt nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. In grau der Anteil, welcher auf Einsatz fossiler \nEnergieträger zurückzuführen ist. In orange der Anteil, welcher auf Einsatz erneuerbarer Energien zurückgeht. Rechts das total über den \n\nGebäudepark. \n\nDie Abbildung 2 zeigt den Soll-Zustand der Emissionen des Gebäudeparks (entspricht grauen Balken aus Abbil-\n\ndung 1) Die Emissionen wurden im Rahmen des im GEAK Plus oder Gebäudeanalyse kalkulierten Energiever-\n\nbrauchs mit Umsetzung der empfohlenen Massnahmen berechnet. Die Restemissionen werden hierbei in zwei \n\nSegmenten angezeigt. Einerseits sind dies die Emissionen, die auf die Verwendung fossiler Energieträger (grau) \n\nzurückführen. Andererseits die Emissionen die auf den Einsatz erneuerbarer Energieträger (orange) zurückzufüh-\n\nren sind. Hierbei werden in den verwendeten KBOB-Daten des Bundes ebenfalls graue Emissionen (beispielsweise \n\nfür die Herstellung des Heizsystems) miteinberechnet. Die Emissionen weisen somit auch für erneuerbare \n\nHeizsystem nicht null CO2eq-Emissionen aus, ausser sie werden ausschliesslich durch Strom, welcher in dieser Bi-\n\nlanz nicht berücksichtigt ist, betrieben.  \n\nAus der Abbildung 2 ist ersichtlich, dass der fossile Anteil nicht auf null zurückgeht. Dies hängt damit zusammen, \n\ndass die Fernwärmenetze mit dem Energiemix von heute das Ziel von 100% erneuerbare Energiequellen noch \n\nnicht erreichen. Alle Gebäude, welche an die Seenergy Luzern AG \n\n angeschlossen oder im Wärmeverbund Schulhaus Spitz sind, weisen so noch Emissionen in der Grössenordnung \n\nvon 94t CO2eq aus. Die Wärmeverbunde müssen in Zukunft auf Grund der Zielsetzung ebenfalls dekarbonisiert \n\nwerden, sodass diese Emissionen ebenfalls reduziert werden. \n\nWeiter ist in der Grafik ersichtlich, dass die Ein- und Mehrfamilienhäuser absolut gesehen eine kleine Relevanz \n\nauf die Emissionen des Gebäudeparks haben.  \n\n  \n\n0\n\n50’000\n\n100’000\n\n150’000\n\n200’000\n\n250’000\n\n300’000\n\n350’000\n\n400’000\n\n450’000\n\n500’000\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n45’000\n\n50’000\n\n[k\ng \n\nC\nO\n\n2\neq\n\n/a\n]\n\n[k\ng \n\nC\nO\n\n2\neq\n\n/a\n]\n\nCO2eq-Emssionen nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen\n\nCO2 Emissionen gemäss Empfehlung fossil\n\nCO2 Emissionen gemäss Empfehlung erneuerbar\n\nCO2 Emissionen total fossil\n\nCO2 Emissionen total erneuerbar\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 14 \n\n5.2. Energieverbrauch \n\nDie empfohlenen Massnahmen für den klimafreundlichen Gebäudepark führen zu einer Reduktion von aktuell \n\n4’130 MWh/a auf 3’020 MWh/a des totalen Energieverbrauchs (Wärme und Elektrizität). Die Visualisierung ist in \n\nAbbildung 3 auf der rechten Seite ersichtlich. Über alle Objekte entspricht dies einer Reduktion von ca. 27%. Die \n\nEinsparungen entsprechen dem jährlichen Gesamtenergieverbrauch von ca. 33 vier-Personen Haushalten (ge-\n\nrechnet mit 8’200 kWh/Person gemäss Energiespiegel Horw, 2023). \n\nIn der Entwicklung des Energieverbrauchs nimmt der Wärmeverbrauch stärker als der Stromverbrauch ab. Dies \n\nhängt vor allem damit zusammen, dass für erneuerbare Heizsysteme (Wärmepumpen) mehr Strom benötigt wird \n\nund die Effizienzeinsparungen teilweise aufgehoben werden. Insbesondere bei den Schulhäusern ist durch die \n\nenergetische Aufwertung ein grosser Rückgang des Energieverbrauchs zu erwarten.  \n\nDie grösste Reduktion (absolut) ist beim Schulhaus Biregg, sowie beim Schulhaus Hofmatt zu erwarten. Relativ \n\ngesehen sind die Einsparungen beim Sonnsyterain 4 mit fast 75% am höchsten. \n\nBei einigen Objekten ist keine Veränderung des Energieverbrauchs ersichtlich. Dies ist vorwiegend darauf zurück-\n\nzuführe, dass bei den betroffenen Gebäuden keine neue vertiefte Analyse durchgeführt wurde. \n\n \n\nAbbildung 3: jährlicher Energieverbrauch pro Objekt. In grün der aktuelle Energieverbrauch [kWh/a], in blau der zukünftige Energiever-\n\nbrauch [kWh/a], rechts auf einer zweiten Achse das total über den gesamten Gebäudepark [MWh/a]. \n\n  \n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n4’500\n\n0\n\n100’000\n\n200’000\n\n300’000\n\n400’000\n\n500’000\n\n600’000\n\n700’000\n\n800’000\n\n900’000\n\n[M\nW\n\nh\n/a\n\n]\n\n[k\nW\n\nh\n/a\n\n]\n\nEnergieverbrauch total [kWh/a]\n\nEnergieverbrauch aktuell pro Objekt\nEnergieverbrauch gemäss Empfehlung pro Objekt\nEnergieverbrauch aktuell total\nEnergieverbrauch gemäss Empfehlung total\n\nhttps://uwe.lu.ch/downloads/uwe/energiespiegel/dokumente/Aktuell/Horw_Energiespiegel_K.pdf\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 15 \n\nAus Abbildung 4 wird ersichtlich, dass die kleineren Gebäude auf die Fläche normiert mit der Energiebezugsflä-\n\nche (EBF) des Gebäudes, tendenziell weniger effizient und der fossile Anteil höher ist als bei den grösseren Ob-\n\njekten. Grundsätzlich ist eine Tendenz zu erkennen: je höher der Energieverbrauch, desto höher die CO2-Emissi-\n\nonen. Durch den Einsatz von erneuerbaren Technologien wird diese Korrelation abgeflacht. \n\nEs fällt auf, dass es einige Ausreisser gibt. So zum Beispiel weist das Schulhaus Spitz mit Abstand den grössten \n\nCO2eq Ausstoss pro m² auf. Dies hängt damit zusammen, dass im Schulhaus Spitz durch den Wärmeverbund rund \n\nein Drittel fossil abgedeckt wird (theoretischer Wert des Contractors). Das Hallenbad benötigt viel Energie und \n\nführt zu den hohen Werten, welche untypisch sind.  \n\nDas Strandbad Winkel weist den höchsten Energieverbrauch auf. Dies ist jedoch ein theoretischer Wert, da das \n\nStrandbad im Winter nicht beheizt wird. Die Analyse-Tools lassen diese Nutzung jedoch nicht zu, weshalb dieser \n\nWert nicht der Realität entspricht.  \n\n5.3. Energieetiketten \n\nFür sämtliche Objekte, welche eine detaillierte Analyse in Form eines GEAK Plus oder Gebäudeanalyse vorge-\n\nnommen wurde, liegen Energieetiketten vor (Biregghang 8, Feuerwehrgebäude, Gemeindeverwaltung, Horwer-\n\nhalle, Kirchweg 3, Roggernstrasse 8, Roseneggweg 2, Schulhaus Allmend, Schulhaus Biregg, Schulhaus Hofmatt, \n\nSchulhaus Spitz, Sonnsyterain 4, Strandbad Winkel). \n\n  \n\nAbbildung 4: Energieverbrauch und CO2 Emissionen normiert auf die Energiebezugsfläche (EBF) im Vergleich. Auf der x-Achse ist der Ener-\ngieverbrauch heute normiert mit der Energiebezugsfläche des Objekts [kWh/a m²] dargestellt. Auf der y-Achse ist der aktuelle CO2-Aus-\nstoss des Objekts normiert mit der Energiebezugsfläche des Objekts [kg/a m²] dargestellt. Die Grösse der Punkte entspricht der Grösse der \n\nObjekte (gross = hohe EBF). \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 16 \n\nAus Abbildung 5 wird die Entwicklung des Gebäudeparks hinsichtlich der Energieetiketten abgebildet. Bei der \n\nGebäudehülle sind 12 von 13 Objekte nach der Sanierung in der Kategorie B (Neubaustandard). Die Empfehlun-\n\ngen in den Berichten laufen aus diesem Grund immer auf die Variante Vollsanierung hinaus. \n\nIm Bestand erreichen dieses Label erst zwei Gebäude (Gemeindeverwaltung und Feuerwehr). Bei der Gesamte-\n\nnergieeffizienz (mittlere Kreise) erreichen ebenfalls mindestens 12 Gebäude Kategorie B. Das Strandbad Winkel \n\nist das einzige, welches nach wie vor in Kategorie G verbleibt. Mit einem Austausch des bestehenden Heizsystem \n\n(elektrische Deckenheizung) könnte diesem Umstand Abhilfe geschaffen werden. \n\n \n\nAbbildung 5: Bewertung Gebäudehülle, Gebäudetechnik und Treibhausgasemissionen pro Gebäude. Von links nach rechts die Beurteilung der \nder Gebäudehülle, der Gesamtenergie und der Treibhausgasemissionen. Der innere Ring zeigt jeweils den bestehenden Wert auf. Der \näussere Ring zeigt den Zustand nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. Die Bewertung geht von A-G. Bei der Energie sind auch + \n\nmöglich. Dies bedeutet mehr Energieproduktion als Energieverbrauch. \n\n5.4. Photovoltaik Ausbau und Produktion \n\nAuf den Dächern der Gemeinde Horw ist bereits eine Leistung von 360 kWp installiert. Diese Anlagen liefern et-\n\nwas mehr als 330 MWh Solarstrom pro Jahr. Im Rahmen der vorliegenden Analyse und Empfehlung ist eine fast \n\nals 5-fache Kapazität (ca. 1’768 kWp) sinnvoll erschliessbar. Dies beinhaltet auch einige Fassaden oder denkmal-\n\ngeschützte Objekte. Im Rahmen der Vorbildfunktion der Gemeinde wurden bewusst solche Massnahmen mitbe-\n\nrücksichtigt. Die künftige Produktion von rund 1’580 MWh/a können den Strombedarf von rund 526 Haushalten \n\ndecken (Annahme von 3'000 kWh/a pro 4-Personenhaushalt gemäss BFE, 2023). \n\n  \n\nBewertung Gebäudehülle \n(n=13)\n\nBewertung \nGesamtenergie (n=13)\n\nBewertung \nTreibhausgasemissionen (n=13)\n\nSumme +\n\nSumme A\n\nSumme B\n\nSumme C\n\nSumme D\n\nSumme E\n\nSumme F\n\nSumme G\n\nbestehend \n\nneu \n\nAbbildung 6: links: Entwicklung der Leistung [kWp] und rechts: Produktion [MWh/a] aller PV-Anlagen auf allen Gemeindeobjekten. Die Ent-\n\nwicklung ist anhand des Terminplans für die einzelnen Objekte erstellt  \n\nhttps://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10559\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 17 \n\n5.5. Denkmalschutz \n\nFür den vorliegenden Bericht wurde Kontakt mit dem kantonalen, sowie kommunalen Denkmalschutzverantwort-\n\nlichen aufgenommen. Allgemein gilt, dass der Denkmalschutz genauso wie die Energiestrategie gesetzlich veran-\n\nkert ist. Es benötigt eine Güterabwägung und Koordination von beiden Aspekten.  \n\nEs können für geschützte, schützenswerte oder erhaltenswerte Objekte beim Vollzug der Anforderungen des kan-\n\ntonalen Energiegesetzes Ausnahmen gewährt werden. Dies erfolgt in Absprache mit der Denkmalpflege und dem \n\nAmt für Umwelt und Energie. \n\nBei den Solaranlagen bedürfen Anlagen auf Kulturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung, d.h. \n\nschützenswerte oder geschützte Objekte stets eine Baubewilligung und sie sollen Denkmäler nicht wesentlich \n\nbeeinträchtigen. (Art. 18a Abs 3 RPG). Bei erhaltenswerten Objekten gehen die Interessen an der Nutzung der \n\nSolarenergie grundsätzlich vor.  \n\nFür die vier betroffenen Gebäude im analysierten Perimeter ergaben die Vorabklärungen bezüglich Denkmals-\n\nschutz folgendes in Kürze: \n\nSchulhaus Biregg Das Schulhaus Biregg ist im Bauinventar der Gemeinde Horw als «erhaltenswert» einge-\n\nstuft. Das Gebäude befindet sich weder in einem qualifizierten Ortsbild noch in der Um-\n\ngebung eines geschützten Objektes. Bei sämtlichen baulichen Massnahmen ist die Ge-\n\nmeinde zuständig, die denkmalpflegerischen Aspekte zu beurteilen. Der kommunale \n\nDenkmalpfleger empfiehlt den frühzeitigen Einbezug der zuständigen Behörde bei einem \n\nSanierungsprojekt. \n\nSchulhaus Hofmatt Das Schulhaus Hofmatt 3 ist im Bauinventar der Gemeinde Horw als «schützenswert» ein-\n\ngestuft. Der Bau befindet sich zudem unmittelbar in der Umgebung der geschützten \n\nPfarrkirche Horw. Im Sinne des Umgebungsschutzes von geschützten Baudenkmälern muss \n\ndie Denkmalpflege zu sämtlichen bewilligungspflichtigen baulichen Massnahmen am \n\nSchulhaus Hofmatt eine Bewilligung erteilen. Das Anbringen einer Dämmung der Fassade \n\noder einer Solaranlage auf dem Dach wird als kritisch beurteilt. Dämmungen im Innern \n\ngegen den Keller, im Dachbereich und gegen die Aussenwände können geprüft werden, \n\nebenso ein möglicher Fensterersatz.  \n\nKirchweg 3, Dorfhaus Das Haus Kirchweg 3 ist im kantonalen Denkmalverzeichnis (KDV) als geschütztes Objekt \n\neingetragen. Die kantonale Denkmalpflege muss sämtliche baulichen Tätigkeiten bewilli-\n\ngen. Energetische Massnahmen wie Aussendämmung oder Solaranlagen sind hier nicht \n\ndenkbar. Weitere Massnahmen im Innern wie die Dämmung gegen den Keller, gegen das \n\nDach oder Aussenwände können geprüft werden.  \n\nSonnsyterain 4 Das Haus Sonnsyterain 4 ist im Bauinventar der Gemeinde Horw als «erhaltenswert» ein-\n\ngestuft. Bei sämtlichen baulichen Massnahmen ist es an der Gemeinde, die denkmalpfle-\n\ngerischen Aspekte zu beurteilen. Der kommunale Denkmalpfleger empfiehlt den frühzei-\n\ntigen Einbezug der Behörde für ein Sanierungsprojekt. \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 18 \n\n5.6. Seenergy Luzern AG \n\nHorw hat gemeinsam mit Kriens einen Konzes-\n\nsionsvertrag für einen definierten Perimeter in \n\nden Gemeindegebieten mit Seenergy Luzern \n\nAG abgeschlossen. Das entsprechende Gebiet \n\nist in Abbildung 7 ersichtlich. Im Zentrum \n\nwurde bereits beschlossen, dass die Objekte \n\nauf der Parzelle 2020 (Horwerhalle, Gemeinde-\n\nverwaltung, Schulhaus Allmend, Schulhaus \n\nZentrum und weitere sich auf der Parzelle be-\n\nfindende Objekte) durch die Seenergy Luzern \n\nAG mit Wärme versorgt werden. Hier erfolgt \n\neine Ablösung des bestehenden Holz–Wärme-\n\nverbundes. \n\nWeitere betroffene Gebäude befinden sich im \n\nSeefeld. Es handelt sich um das Feuerwehrge-\n\nbäude, das Garderobengebäude bei der Sport-\n\nanlage Seefeld und das Werkhofgebäude.  \n\nFür diese drei Objekte wird ein Anschluss an \n\ndas Fernwärmenetz der Seenergy Luzern AG angestrebt. Das Garderobengebäude beim Seefeld befindet sich un-\n\nmittelbar oberhalb der Seewasser-Übergabe-Station und eine alternative Lösung zum Anschluss an das Fernwär-\n\nmenetz ist technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die beiden weiteren Objekte (Feuerwehr und Werkhof) \n\nsollen ebenfalls an den Wärmeverbund angeschlossen werden. Seitens Seenergy Luzern AG liegt bei Veröffentli-\n\nchung dieses Berichts kein Zeitplan vor, ob und wann diese Gebäude angeschlossen werden können. Dies, obwohl \n\nder Konzessionsvertrag klare zeitlich Verpflichtungen vorgibt. \n\n  \n\nAbbildung 7: Ausgewiesener Perimeter See-Energie aus Konzession (links) und \nder Seenergy Luzern AG -Website (rechts). \n\nhttps://www.horw.ch/_docn/1351947/1596_Konzessionsvertrag_Seenergy_Vertragsentwurf_inkl_Anhang.pdf\nhttps://www.ewl-luzern.ch/privatkunden/energie/see-energie/horw-kriens/\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 19 \n\n5.7. Terminplanung Objekte \n\nMit den Resultaten über den gesamten Gebäudepark, sowie den Gebäudespezifischen Analysen wurde mit den \n\nFachspezialisten der Gemeinde Horw ein Zeitplan für die Investitionen in den gesamten Gebäudepark erstellt. \n\nDie Massnahmen des gesamten analysierten Gebäudeparks sollen somit in den nächsten 12 Jahren im Rahmen des \n\nvorliegenden Projekts umgesetzt werden. Somit werden alle Priorisierungsstufen der Objekte zeitnah angegan-\n\ngen. \n\nDer Zeitplan bildet pro Objekt die vier Bereiche ab. Einerseits die Planung und andererseits die Umsetzung von \n\nPhotovoltaik, Gebäudehülle und Gebäudetechnik. Die Planung ist der Logik folgend immer den Anderen Gewer-\n\nken vorgelagert. \n\nIn Abbildung 8 ist der zeitliche Verlauf der gebäudespezifischen Massnahmen ersichtlich. Die Farben, Planung \n\n(violett), PV-Anlage (blau), Gebäudetechnik (grün) und Gebäudehülle (gelb) sind entsprechend zugeordnet.  \n\nIn der Abbildung sind Startjahre der Massnahmen ersichtlich. Diverse Massnahmen, insbesondere bei Schulhäu-\n\nsern, werden sich über mehrere Jahre verteilen. Die Priorisierung ist gemäss Kapitel 4.8 berücksichtigt. Die Um-\n\nsetzung erfordert eine ausführliche Koordination mit dem Schulbetrieb. Bei den Schulhäusern sind einzig das \n\nSchulhaus Zentrum (relativ neu), sowie das Schulhaus Spitz, welches vertraglich bis 2036 bezüglich Wärmever-\n\nbund gebunden ist, nicht hochpriorisiert.  \n\nMit der aktuellen Planung ist die Zielerreichung eines klimafreundlichen Gebäudepark bis 2036 möglich. Voraus-\n\ngesetzt ist, dass alle Ressourcen zu den geplanten Zeitpunkten zur Verfügung stehen (Ressourcen, Fachkräfte, \n\nFinanzen und Materialien). Zudem bedingt dies auch einem reibungslosen Ablauf bezüglich Einsprachen. Ein wei-\n\nterer Punkt, welcher durch die Gemeinde nicht direkt beeinflussbar ist, ist die Dekarbonisierung der Fernwärme-\n\nverbunde. \n\nGrundsätzlich fallen in den Jahren 2024 – 2026 viele Planungen an. Neun der 17 Objekte sollen in den nächsten \n\ndrei Jahren geplant werden, sodass die Ausführungsarbeiten ideal koordiniert werden können.  \n\nDie Jahre 2024 - 2026 decken sich mit den im Vorbericht abgebildeten Priorisierungen. Für das Jahr 2025 wurde \n\nzusätzlich die Planung des Bestandesbau vom Schulhaus Allmend aufgenommen. Dies, um eine ideale Koordina-\n\ntion mit dem geplanten Ersatzneubaus zu gewährleisten. Für das Jahr 2026 wurden zusätzlich die Planung der \n\nHorwerhalle und des Schulhaus Biregg aufgenommen. Die Horwerhalle hat ein grosses PV-Potenzial, welches \n\nschnell erschlossen werden kann. \n\nDie letzten Gebäude ab 2032 werden Biregghang 8, Gemeindeverwaltung, Schulhaus Zentrum sowie das Strand-\n\nbad Winkel sein. Diese weisen auf Grund des Alters, respektive Qualität und Nutzung die tiefste Priorisierung aus \n\nund bilden den Abschluss im Rahmen des klimafreundlichen Gebäudeparks. \n\nDie detaillierten Massnahmen pro Objekt sind den Ausführungen in Kapitel 6 zu entnehmen.\n\nhttps://www.horw.ch/_docn/4814248/1739_Vorbericht_zum_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Geb%C3%A4udepark_der_Gemeinde_Horw_Anhang_Bericht.pdf\n\n\n \n\n \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 20 \n\n \n\nAbbildung 8: Terminplan Gebäudepark Horw. Für jedes Objekt werden maximal vier Teilschritte ausgeführt: Planung (violett), PV-Installation (blau), Massnahmen Gebäudetechnik \n\n(grün), Massnahmen Gebäudehülle (gelb). \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 21 \n\n6. Resultate – pro Objekt \n\nIm folgenden Kapitel werden alle analysierten Objekte kurz beschrieben. Der Fokus liegt auf den Kosten, welche \n\nzusammengefasst dargestellt werden. Die Objekte sind alphabetisch gegliedert und somit unabhängig des Zeit-\n\nplans. Detaillierte Infos zu allen Objekten, inklusive einzelner Massnahmen liegen dem Projektteam in Form der \n\nGEAK Plus Beratungsberichte bzw. den Gebäudeanalysen, sowie den Gebäudetechnikpräsentationen vor. \n\n6.1. Biregghang 8 \n\nDas Mehrfamilienhaus wurde 1953 erstellt. Im Laufe der Zeit wurde \n\ndiverse energetische Massnahmen ergriffen sowie zusätzliche \n\nRäumlichkeiten an der Ost- und Westfassade angebaut. Die Sanie-\n\nrungen sowie der Anbau fanden im Jahre 2001 statt. Bei der Sanie-\n\nrung wurden die Fenster ersetzt und die meisten der bestehenden \n\nBauteile mit einer Wärmedämmung versehen. Die Haupteingangs-\n\ntüre wurde nicht saniert. Der Anbau wurde im Leichtbau (Ständerbauweise) und gemäss den damaligen Energie \n\nVorschriften erstellt. Das bestehende Dach sollte geprüft werden, da die oberste Schicht nicht mehr sehr gut er-\n\nhalten ist. Ansonsten ist die Gebäudehülle in einem guten Zustand und wurde fortlaufend unterhalten. Die Wär-\n\nmeerzeugung wurde im Jahr 2020 ersetzt. Die Raumwärme wird seither mit einer Sole/Wasser Wärmepumpe be-\n\nreitgestellt. Die Erzeugung des Warmwassers erfolgt mit dezentralen Elektroboilern in den Wohnungen. Bei der \n\nErstellung der neuen Heizungsanlage wurden Anschlüsse vorgesehen, um die Warmwasseraufbereitung zu einem \n\nspäteren Zeitpunkt ebenfalls an die Wärmepumpe anzuschliessen. Im Jahr 2021 wurde auf dem Dach eine PV-\n\nAnlage mit einer Leistung von 21 kWp installiert. Der produzierte PV-Strom wird durch die Mieter bezogen. Die \n\nGebäudehülle entspricht nicht den heutigen Anforderungen an Neubauten, weist aber eine zufriedenstellende \n\nWärmedämmung auf. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle C Die Gebäudehülle weist eine zufriedenstellende Wärmedämmung auf, ent-\n\nspricht jedoch nicht den aktuellen Anforderungen für Neubauten. \n\nGesamtenergieeffizienz C Die Gesamtenergieeffizienz ist knapp befriedigend. Der gewichtete Ener-\n\ngiebedarf (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1.5-\n\nmal grösser als bei Neubauten. \n\n \n\n  \n\nAdresse Biregghang 8 \n\n 6005 Luzern \n\nBaujahr 1953 Mehrfamilienhaus \n\nGebäudetechnik 2020 WP Sole/Wasser \n\n 2021 Photovoltaikanlage \n\nGebäudekategorie Mehrfamilienhaus \n\nAbbildung 9: Biregghang 8 (Foto Begehung) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 22 \n\n6.1.1.  Vorgehensempfehlung  \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Biregghang 8 steht eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) aus dem Jahr 2020. Diese entspricht dem aktuellen \n\nStand der Technik, weshalb hier kein Handlungsbedarf vorhanden ist und kein Variantenvergleich vorgenommen \n\nwurde. Die Erzeugung des Warmwassers erfolgt mit dezentralen Elektroboilern direkt in den Wohnungen. Die de-\n\nzentralen Wassererwärmer sind durch einen zentralen zu ersetzen, welcher an die WP angeschlossen wird. Bei \n\nder Erstellung der neuen Heizungsanlage wurden bereits Anschlüsse vorgesehen, um die Warmwasseraufberei-\n\ntung zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls an die Wärmepumpe anzuschliessen.  \n\nMit der installierten Wärmepumpe ist der CO2-Ausstoss bereits gering. Durch die Umstellung der Wassererwär-\n\nmung kann der Strombedarf zusätzlich verringert werden.  \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nUmstellung Wassererwärmung  CHF 70’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach \n\nAuf dem Dach ist bereits eine Photovoltaikanlage installiert, welche ca. 22'000 kWh produziert. Die Dachausnut-\n\nzung liegt etwas unter 100%. Auf Grund der geringen Restfläche lohnt sich eine Erweiterung auf dem Dach aus \n\nfinanzieller Sicht nicht und wird nicht empfohlen. \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle weist grundsätzlich einen passablen Wärmeverlust auf, entspricht jedoch nicht den aktuellen \n\nAnforderungen für Neubauten. Vereinzelte Bauteile, welche nicht dem heutigen Standard entsprechen, können \n\nrelativ einfach ersetzt werden. Für das vorliegende Projekt empfiehlt sich der Ersatz der Türen sowie das Nach-\n\ndämmen der Innenwände Eingangsgeschoss und der Böden gegen Aussenluft und die unbeheizten Kellerräume. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nWände CHF 3’680 \n\nFenster und Türen CHF 18’200 \n\nBöden CHF 6’655 \n\n6.1.2.  Übersicht Kosten Biregghang 8 \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nUmstellung Wassererwärmung CHF 70’000 \n\nGebäudehülle CHF 28’535 \n\nTotal  CHF 98’535 \n\nPlanungskosten  CHF 14’780 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 23 \n\n6.2. Feuerwehrgebäude \n\nDas Gebäude wurde im Jahr 1975 erbaut und im Jahr 2008 kom-\n\nplett saniert und erwitert. Das Dachgeschoss wurde erneuert bzw. \n\nmit Wohnraum erweitert. Im Jahr 2023 wurde der südliche Anbau, infolge eines Bauschadens verursacht durch \n\ndie angrenzende Liegenschaft, erfolgreich gehoben und das Fundament mit einer zusätzlichen Pfählung verse-\n\nhen. Das Gebäude wurde mit dem Minergie-Standard zertifiziert. \n\nIm Erdgeschoss und 1. Obergeschoss befinden sich die Räumlichkeiten der Feuerwehr Horw mit Fahrzeughallen, \n\nMagazin, Werkstatt, Büros, Garderoben und Aufenthaltsräumen. Das neue Dachgeschoss beinhaltet vier Wohnun-\n\ngen, welche jeweils eine kontrollierte Lüftungsanlage haben. \n\nDie Gas-Heizung wurde mit der Minergie-Sanierung nicht erneuert, aber es wurde eine thermische Solaranlage \n\nauf dem Dach beim Treppenhaus installiert. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle B Das Gebäude wurde gemäss den Stratus-Daten im Jahr 1975 erbaut und \n\nwurde im Jahr 2008 komplett saniert. Das Dachgeschoss wurde erneuert \n\nbzw. erweitert. Das Gebäude wurde mit dem Minergie-Standard zertifi-\n\nziert. \n\nGesamtenergieeffizienz B Mit der Sanierung von 2008 wurde die Gesamtenergieeffizienz deutlich \n\nverbessert. Die Wärmeerzeugung erfolgt momentan noch mit einer Gas-\n\nheizung und einer solarthermischen Anlage. \n\n6.2.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Gasheizung eru-\n\niert. Einerseits ein Anschluss an den Fernwärmeverbund mit See-Energie der Seenergy Luzern AG  und anderer-\n\nseits die Variante Pellet. Die Pellet–Heizung weist gegenüber der Fernwärme höhere Investitionskosten, jedoch \n\ntiefere Kosten im Betrieb aus. Die Pellet-Preise sind sehr volatil und zusätzlich müsste ein Raum für die Lagerung \n\ngeschaffen werden. Leider kann auch hier noch kein Zeitpunkt der Fernwärmelieferung von See-Energie angege-\n\nben werden. \n\n  \n\nAdresse Kantonsstrasse 154b \n\n 6048 Horw \n\nBaujahr 1975 Feuerwehrgebäude \n\n 2008 Wohnungen  \n\nGebäudetechnik 2002 Gasheizung \n\n 2007 Solarthermieanlage \n\nGebäudekategorie Industrie (Feuerwehrgebäude)  \n\n Wohnen \n\nAbbildung 10: Feuerwehrgebäude (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 24 \n\nAuf Grund der geografischen Nähe der See-\n\nEnergie vor Ort sowie tieferen Investitionskos-\n\nten soll ein Anschluss an die See-Energie ange-\n\nstrebt werden. Die Emissionen könnten damit \n\nerheblich reduziert werden. \n\nZum heutigen Zeitpunkt ist die See-Energie \n\nnicht 100% erneuerbar. So werden ca. 17% \n\n(Spitzenlast) mit Gas abgedeckt, was sich in \n\nden Emissionen deutlich zeigt. Der Wärmever-\n\nbund wird in Zukunft ebenfalls erneuerbar be-\n\ntrieben werden müssen, sodass dies mit den \n\nkommunalen Zielen übereinstimmt. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss Fernwärme See-Energie  CHF 172’600 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von etwas mehr als 100kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen \n\nin der Höhe von rund CHF 187’000 für Dach und Fassade sowie der Vergrösserung des Hausanschlusses zu rech-\n\nnen.  \n\nDie Anlage produziert ca. 100’000 kWh und ist in rund 13 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 83’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 79’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 25’000 \n\nGebäudehülle \n\nFür die Gebäudehülle sind keine Massnahmen vorgesehen. \n\nSofortmassnahmen \n\nSofortmassnahmen sind mit geringen materiellen, zeitlichen wie finanziellen Aufwänden umsetzbar und erzielen, \n\nim Verhältnis dazu betrachtet, eine energetisch grosse Wirkung. Ersparungen von 10 % und mehr sind damit mög-\n\nlich. Sie ersetzen aber längerfristig keine der Massnahmen, die nachfolgend in diesem Kapitel vorgeschlagenen \n\nwerden. \n\n- LED-Leuchtmittel als Halogen- und Glühbirnenersatz \n  \n\n \n\nAbbildung 11: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \n\nist mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n3’000\n\n4’000\n\n5’000\n\n6’000\n\n7’000\n\nFeuerung Pellet See-Energie Gas\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nFeuerwehrgebäude\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 25 \n\n \n\nZusammenstellung Sofortmassnahmen \n\nLED-Leuchtmittel  \n\nErsatz der Beleuchtung  \n\nCHF 60’700 \n\n6.2.2. Übersicht Kosten Feuerwehrgebäude \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nFernwärmeanschluss CHF 172’600 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 83’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 79’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 25’000 \n\nLED-Beleuchtung (Fahrzeughallen und Räume Feuerwehr) CHF 60’700 \n\nTotal  CHF 420’300 \n\nPlanungskosten  CHF 63’045 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 26 \n\n6.3. Gemeindeverwaltung \n\nDas Gebäude der Gemeindeverwaltung wurde 1979 erbaut und \n\nim Jahr 2015 mittels einer Gesamtsanierung erneuert. Ebenfalls \n\nwurde danach im Jahr 2016 ein GEAK (ohne Beratungsbericht) \n\nerstellt. Dieser weist eine gute Effizienz der Gebäudehülle, sowie Gesamtenergieeffizienz aus. Dies führte dazu, \n\ndass zum heutigen Zeitpunkt keine detaillierte Analyse im Rahmen des vorliegenden Berichtes durchgeführt \n\nwurde.  \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss dem GEAK von 2016 wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle B Die Gebäudehülle weist einen sehr guten Wärmeschutz auf. Sie ist gleich \n\noder besser als die aktuellen Anforderungen an Neubauten. \n\nGesamtenergieeffizienz A Die Gesamtenergieeffizienz ist hervorragend. Der gewichtete Energiebe-\n\ndarf für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und Elektrogeräte ist insge-\n\nsamt sehr gering. \n\n6.3.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nEs ist bereits klar, dass die Fernwärme auf See-Energie der \n\nSeenergy Luzern AG umgestellt wird. Das Holzheizwerk \n\nAllmend wird ab Mitte 2024 durch See-Energie betrieben \n\nund der Energieträger auf Seewasser umgestellt. Aus die-\n\nsen Gründen wurde auf ein Variantenvergleich verzichtet.  \n\nZum heutigen Zeitpunkt ist die See-Energie nicht 100% er-\n\nneuerbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) mit Gas abge-\n\ndeckt, was sich in den Emissionen deutlich zeigt. Der Wär-\n\nmeverbund wird in Zukunft ebenfalls erneuerbar betrieben \n\nwerden müssen, so dass eine Übereinstimmung mit den \n\nkommunalen Zielen erreicht wird. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAdresse Gemeindehausplatz 1 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1979 Gemeindeverwaltung \n\n 2015 Gesamtsanierung \n\nGebäudetechnik 1996 Solaranlage thermisch \n\n \n\n2003 Fernwärmeanschluss \n\n2015 Photovoltaikanlage \n\nGebäudekategorie Büro/Verwaltung \n\n \n\nAbbildung 13: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb \n(gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossi-\nler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abge-\nbildet. \n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n3’000\n\n4’000\n\n5’000\n\n6’000\n\n7’000\n\n8’000\n\nSee-Energie Fernheizwerk\nZentrum\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nGemeindeverwaltung\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\nAbbildung 12: Gemeindeverwaltung (map.geo.admin) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 27 \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss Fernwärme See-Energie  CHF 44’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nAuf dem Dach ist bereits eine Photovoltaikanlage von 26 kWp (22’500kWh/a) installiert. Es besteht ein zusätzli-\n\nches Potenzial von 55 kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der Höhe von rund CHF \n\n147’500 zu rechnen.  \n\nDie neue gesamthafte Anlage produziert total ca. 64’000 kWh und ist in rund 16 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 147’500 \n\nGebäudehülle \n\nFür die Gebäudehülle sind keine Massnahmen vorgesehen. \n\nSofortmassnahmen \n\nSofortmassnahmen sind mit geringen materiellen, zeitlichen wie finanziellen Aufwänden umsetzbar und erzielen, \n\nim Verhältnis dazu betrachtet, eine energetisch grosse Wirkung. Die Bestrebungen der Betriebsoptimierung mit \n\nder Firma MTU GmbH werden als sinnvoll erachtet.  \n\n6.3.2. Übersicht Kosten Gemeindeverwaltung \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\n(die Kosten Fernwärme Anschluss Zentrum sind hier nicht aufgeführt, da dies über ein gesondertes Budget finan-\n\nziert wird) \n\nPhotovoltaik Dach CHF 147’500 \n\nTotal  CHF 147’500 \n\nPlanungskosten  CHF 22’125 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 28 \n\n6.4. Horwerhalle \n\nDie Horwerhalle wurde im Jahr 1975 mit drei Turnhallen in Mas-\n\nsivbauweise erstellt. Im Jahr 2002 wurde eine weitere Turnhalle \n\nerweitert und das ganze Bauwerk saniert. Nebst den Turnhallen \n\nbefinden sich Garderoben, Lagerräume und eine gewerbliche Kü-\n\nche im Gebäude. Im 1. Stock ist zudem eine Betriebswohnung ein-\n\ngebaut. Die Wandaufbauten sind unterschiedlich konstruiert. Der \n\nGrösste Anteil bildet eine hinterlüftete Klinkerstein-Fassade. Der Boden gegen Erdreich vom Neubau-Teil ist \n\ngrösstenteils ungedämmt. Es wird davon ausgegangen, dass der Boden des Altbaus ebenfalls ungedämmt ist. Die \n\nFenster im Altbau wurden mit der Erweiterung saniert und durch 2-Fach Wärmeschutzgläser ersetzt. Die Fenster-\n\nbänder in der Turnhalle sind weiterhin im Original-Zustand und aus dem Jahr 1975. Das Gebäude wird mit Fern-\n\nwärme ab dem naheliegenden Fernheizwerk Holz Allmend (Holzschnitzel und Erdgas) beheizt. Das Gebäude \n\nsenkte sich teilweise, was sich mit Rissen in der Fassade und mit Leitungsstützen in den Technikräumen zeigt. \n\nDas Brauchwarmwasser wird über die Fernwärme erwärmt und in einem 1'500 Liter Boiler gespeichert. In der Be-\n\ntriebswohnung befindet sich ein separater Elektroboiler. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle C Das Gebäude hat bereits eine gute Gebäudehülle (kein Neubaustandard), \n\ndies weil mit der Erweiterung einige Sanierungen durchgeführt worden \n\nsind und die kompakte Bauform den Wärmeverlust in Bezug auf die be-\n\nheizte Fläche tief hält. Zudem haben die Lüftungsanlagen eine Wärme-\n\nrückgewinnung mit positivem Einfluss auf den Heizenergiebedarf. \n\nGesamtenergieeffizienz A \n\n \n\nDa die Raumheizung und das Warmwasser über die Fernwärme mit einer \n\nHolzheizung betrieben werden, wird bei der Kategorie Gesamtenergie in \n\nKombination mit der passablen Gebäudehülle die Klasse A erreicht. \n\n \n\n  \n\nAdresse Allmendstrasse 16a \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1975 Horwerhalle \n\n 2002 Erweiterung  \n\nGebäudetechnik 1975 Anschluss Holzheizkraftwerk \n\nGebäudekategorie Sportbauten \n\nAbbildung 14: Horwerhalle (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 29 \n\n6.4.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchge-\n\nführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude folgende \n\nMassnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nEs ist bereits definiert, dass die Fernwärme auf See-Ener-\n\ngie der Seenergy Luzern AG umgestellt wird. Das Holzheiz-\n\nwerk Allmend wird ab Mitte 2024 durch die Seenergy Lu-\n\nzern AG betrieben und der Energieträger auf Seewasser \n\numgestellt. Aus diesen Gründen wurde auf ein Varianten-\n\nvergleich verzichtet.  \n\nZum heutigen Zeitpunkt ist die See-Energie nicht 100% er-\n\nneuerbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) mit Gas abge-\n\ndeckt, was sich in den Emissionen zeigt. Der Wärmever-\n\nbund wird in Zukunft ebenfalls erneuerbar betrieben wer-\n\nden müssen, sodass dies mit den kommunalen Zielen über-\n\neinstimmt. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss Fernwärme See-Energie  CHF 80’750 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von rund 330 kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der \n\nHöhe von rund CHF 404'800.- für Dach und Fassade sowie der Vergrösserung des Hausanschlusses zu rechnen.  \n\nDie Anlage produziert jährlich ca. 286’000 kWh und ist in ca. 8 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach CHF 368’800 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 11’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Elektro-Verteilung CHF 25’000 \n\nGebäudehülle \n\nFür die Gebäudehülle sind keine dringenden Massnahmen vorgesehen. Es wird empfohlen die Fenster (1975) mit \n\nmodernen 3-Fach Wärmeschutzgläser zu ersetzen. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nTeilersatz Fenster     CHF 238’000 \n\n \n\n  \n\n \n\nAbbildung 15:CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb \n(gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossi-\nler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abge-\nbildet. \n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n14’000\n\n16’000\n\n18’000\n\n20’000\n\nSee-Energie Fernheizwerk\nZentrum\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nHorwerhalle\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 30 \n\nSofortmassnahmen \n\nSofortmassnahmen sind mit geringen materiellen, zeitlichen wie finanziellen Aufwänden umsetzbar und erzielen, \n\nim Verhältnis dazu betrachtet, eine energetisch grosse Wirkung. Ersparungen von 10 % und mehr sind damit mög-\n\nlich. Sie ersetzen aber längerfristig keine der Massnahmen, die nachfolgend in diesem Kapitel vorgeschlagenen \n\nwerden. \n\n- LED-Leuchtmittel als Halogen- und Glühbirnenersatz \n \n\nZusammenstellung Sofortmassnahmen \n\nLED- Leuchtmittel  \n\nErsatz der Beleuchtung  \n\nCHF 175’000 \n\n6.4.2. Übersicht Kosten Horwerhalle \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\n(die Kosten Fernwärme Anschluss Zentrum sind hier nicht aufgeführt, da dies über ein gesondertes Budget finan-\n\nziert wird) \n\nPhotovoltaik Dach CHF 368’800 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 11’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 25’000 \n\nTeilersatz Fenster CHF 238’000 \n\nSofortmassnahme; LED-Beleuchtung CHF 175’000 \n\nTotal  CHF 817’800 \n\nPlanungskosten  CHF 122’670 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 31 \n\n6.5. Kirchweg 3, Wohnhaus und Laden \n\nDas alte Dorfhaus der Gemeinde Horw wurde im Jahr 1923 er-\n\nstellt. Es handelt sich um ein dreistöckiges Gebäude mit Dach-\n\nstock und einem Kellergeschoss, welches sich teilweise im Erd-\n\nreich befindet. Die Heizung liefert die Wärme auch für das dane-\n\nben liegende Ladenlokal. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz \n\nund wurde im Jahr 1998/1999 einer leichten Renovation unterzogen. Bei diesen Arbeiten wurden keine grösseren \n\nEingriffe an der Gebäudestruktur und der Raumeinteilung vorgenommen. Es wurden dabei zwei 2 ½-Zimmerwoh-\n\nnung, eine 4 ½-Zimmerwohnung und Büroräumlichkeiten im Erdgeschoss eingebaut. Das Gebäude ist in massiver \n\nBauweise ausgeführt. Die Wände vom Kellergeschoss sind Steinwände ohne Dämmung. Die Wände ab dem Erdge-\n\nschoss bestehen aus gemauerten Fachwerken ohne wesentliche Dämmung. Das Fachwerk-Mauerwerk ist mit einer \n\nHolzschindel-Fassade abgeschlossen. Die Fenster wurden bei der Teilsanierung im Jahr 1999 ersetzt. Der Dach-\n\nstock ist unbeheizt und das Steildach ist als Kaltdach ohne Dämmung ausgeführt. Im Kellergeschoss gibt es ver-\n\neinzelt beheizte Räume, welche keine Dämmungen aufweisen.  \n\nDas Ladenlokal mit Baujahr 1930 wurde bis in das Jahr 2013/2014 von der Gemeinde als Ludothek genutzt. Heute \n\nwird das Gebäude als Musikschulhaus verwendet. Im Kellergeschoss befand sich früher der Öltank für die gemein-\n\nsame Heizung mit dem Dorfhaus. Das Kellergeschoss hatte einen hohen Schimmelbefall aufgrund hoher Feuchtig-\n\nkeit durch eintretendes Wasser und der schlechten Belüftung. Das Haus wurde in massiver Bauweise erstellt mit \n\neinem unbeheizten, nicht zugänglichen, Dachstock. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Aussenwän-\n\nden um ein Doppelschalenmauerwerk ohne Dämmung handelt. Sanierungen an der Gebäudehülle sind keine be-\n\nkannt, im Jahr 2019 wurde eine Pinsel-Renovation durchgeführt. Das Gebäude wird ab der Wärmeerzeugung vom \n\nalten Dorfhaus (Wohngebäude) über eine Fernleitung mit Wärme versorgt. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nKirchweg 3, Wohngebäude \n\nEffizienz der Gebäudehülle G Die Gebäudehülle weist keine oder nur eine sehr geringe Wärmedämmung \n\nauf. Die Verluste übersteigen bei weitem die derzeitigen Anforderungen \n\nfür Neubauten. \n\nGesamtenergieeffizienz C Die Gesamtenergieeffizienz ist knapp befriedigend. Der gewichtete Ener-\n\ngiebedarf (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1.5 \n\nmal grösser als bei Neubauten. \n\n  \n\nAdresse Kirchweg 3 / 3.1 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1923 Mehrfamilienhaus \n\n 1930 Ladenlokal \n\nGebäudetechnik 2013 WP Sole/Wasser \n\nGebäudekategorie Wohnen \n\n Büro/Verwaltung \n\nAbbildung 16: Kirchweg 3 (Foto Begehung) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 32 \n\nKirchweg 3.1, Ladenlokal \n\nEffizienz der Gebäudehülle G Die Gebäudehülle weist keine oder nur eine sehr geringe Wärmedämmung \n\nauf. Die Verluste übersteigen bei weitem die derzeitigen Anforderungen \n\nfür Neubauten. \n\nGesamtenergieeffizienz F Die Gesamtenergieeffizienz ist ungenügend. Der gewichtete Bedarf (Hei-\n\nzung, Warmwasser, Strom) ist fast dreimal höher als bei Neubauten. \n\n6.5.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Wohngebäude steht eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) aus dem Jahr 2020. Dies entspricht dem aktuellen \n\nStand der Technik, weshalb hier kein Handlungsbedarf vorhanden ist und kein Variantenvergleich vorgenommen \n\nwurde. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nInstallation Lüftungsanlage Wohnhaus CHF 60’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nAufgrund des Denkmalschutzes ist eine Photovoltaik-Anlage auf diesem Gebäude nicht ausführbar. Auf dem La-\n\ndenlokal, welches an der gleichen Elektroverteilung angeschlossen ist, empfiehlt es sich eine Photovoltaikanlage \n\nzu installieren. Dies in Koordination mit der Denkmalpflege. Es besteht ein Potenzial von 5kWp. Für die Er-\n\nschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der Höhe von rund CHF 21’970 für das Dach zu rechnen. Eine \n\nVergrösserung des Netzanschlusses ist nicht notwendig. \n\nDie Anlage produziert ca. 4’035 kWh und ist in etwas mehr als 25 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach (Ladenlokal) CHF 21’970 \n\n \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 33 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung der kompletten Gebäudehülle \n\nwird empfohlen. Auch aus der wirtschaftlichen Betrachtung rechnet sich die Gesamtsanierung langfristig am bes-\n\nten. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 64’044 \n\nWände CHF 109’149 \n\nFenster und Türen CHF 71’947 \n\nBöden CHF 40’698 \n\n6.5.2. Übersicht Kosten Kirchweg 3 und 3.1 \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nPhotovoltaik Dach CHF 21’970 \n\nGebäudehülle CHF 285’838 \n\nLüftungsanlage CHF 60’000 \n\nTotal  CHF 367’808 \n\nPlanungskosten  CHF 55’171 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 34 \n\n6.6. Roggernstrasse 8, Wohnhaus \n\nDas Gebäude wurde 1903 erstellt. Das zweistöckige Wohnhaus mit \n\nSatteldach steht freistehend auf flachem Gelände und liegt an \n\nruhiger Lage. Die Besonnung ist gut und wird einzig durch ein \n\nNachbargebäude beeinflusst. Das Haus verfügt über einen unbe-\n\nheizten Keller, in welchem auch die Heizung platziert ist. Die \n\nWände wurden mit Innendämmung ausgeführt und sind im Aussen-\n\nbereich mit Holzschindeln versehen. Alle Decken und Böden sind \n\nbetoniert. Der kleine Estrich ist nicht beheizt und liegt innerhalb der gedämmten Gebäudehülle. Das Dach sowie \n\ndie Böden sind wenig gedämmt. Die Gebäudehülle ist optisch in einem guten Zustand. Das Haus wird mittels \n\nzentraler Elektro-Zentralspeicherheizung beheizt, die Warmwassererzeugung erfolgt mittels zwei Elektroboilern \n\n(einer im UG und einer im Estrich). Das Gebäude wurde im Jahr 2003 komplettsaniert, im Jahr 2021 wurden die \n\nFenster ersetzt. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss dem GEAK Plus-Beratungsbericht wie folgt defi-\n\nniert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle E Die Gebäudehülle weist eine durchschnittliche Wärmedämmung auf. Die \n\nVerluste übersteigen die aktuellen Anforderungen für Neubauten um fast \n\ndas Doppelte. \n\nGesamtenergieeffizienz G Die Gesamtenergieeffizienz ist ungenügend. Der gewichtete Bedarf (Hei-\n\nzung, Warmwasser, Strom) übersteigt bei weitem den Bedarf von Neubau-\n\nten. \n\n6.6.1. Vorgehensempfehlung  \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnikanalyse wurden die Systeme Wärmepumpe (Sole/Wasser) und (Luft/Wasser) mit-\n\neinander verglichen. Durch die hohen Vorlauftemperaturen, welche benötigt werden, und das beschränkte Rau-\n\nmangebot empfehlen wir den Umstieg auf eine Wärmepumpe (Sole/Wasser). \n\nAdresse Roggernstrasse 8 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahr 1903 \n\nGebäudetechnik 1982 Elektro Zentralspeicherheizung \n\nGebäudekategorie Einfamilienhaus \n\nAbbildung 17: Roggernstrasse 8 (Bild Stratus) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 35 \n\nDie Erdwärmesonde weist etwas höhere Inves-\n\ntitionskosten, jedoch tiefere Betriebskosten \n\nauf. Zudem bietet die Sole/Wasser Wärme-\n\npumpe bezüglich Lärmbelastung einen Vorteil. \n\nDie Restemissionen (Scope 3) belaufen sich auf \n\neinem ähnlichen Niveau für beide Technolo-\n\ngien. \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares \nSystem Wärmepumpe (Sole/Wasser) reduziert \ndie CO2-Emissionen auf Netto-Null auf Gemein-\ndegebiet und global betrachtet auf rund 560 \nkg/a.  \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser)  CHF 103’200 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach \n\nEs besteht ein Potenzial von ungefähr 28 kWp. Dies umfasst die Dachfläche. Für die Fassade ist keine Anlage vor-\n\ngesehen. Der Hausanschluss ist für die vorgesehene Leistung genügend und muss nicht vergrössert werden.  \n\nDie Anlage produziert jährlich ca. 22’000 kWh und ist in rund 19 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 59’200 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat generell einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung wird empfohlen. Ge-\n\nmäss den aktuellen Stratusdaten besteht der kurzfristigste Handlungsbedarf beim Dach und der Fassade. Auf Grund \n\ndes baulichen und energetischen Zustandes der Fassade wird empfohlen die komplette Gebäudehülle zu sanieren. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 35’580 \n\nWände CHF 48’465 \n\nFenster und Türen CHF 9’200 \n\nBöden CHF 7’980 \n\n  \n\n \n\nAbbildung 18: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\nWP Luft/Wasser WP Sole/Wasser Elektrospeicher\nZentralheizung\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nRoggernstrasse 8\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 36 \n\n6.6.2. Übersicht Kosten Roggernstrasse 8 \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 103’200 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 59’200 \n\nGebäudehülle CHF 101`225 \n\nTotal  CHF 263’625 \n\nPlanungskosten  CHF 39’544 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 37 \n\n6.7. Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 \n\nDas Mehrfamilienhaus wurde 1954 erstellt und in verschiedenen \n\nEtappen wurden diverse energetische Massnahmen ergriffen und \n\nAnbauten (Balkone, Garagen) erstellt.  \n\nDie Liegenschaft macht von aussen einen sehr guten Eindruck und \n\nist gut unterhalten. \n\nZwischen den Jahren 1997 und 2000 erfolgte eine Sanierung der \n\nGebäudehülle (Dämmung) sowie ein Austausch der Fenster. Zu-\n\nsätzlich wurde der Boden Erdgeschoss und der Estrichboden gedämmt. Das ungedämmte Dach ist teilweise abge-\n\nnutzt und soll im Zusammenhang mit einer PV-Anlage zumindest überprüft werden. \n\nDie Installationen, die Steigzonen und die Einrichtungen im Gebäudeinnern sind teilweise veraltet und sind be-\n\nreits in den Stratusdaten integriert und geplant. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\n6.7.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels obenstehender Informationen sowie \n\nder durchgeführten Analyse empfehlen sich für \n\ndas Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 folgende \n\nMassnahmen: \n\nErsatz Heizsystem \n\nDas Heizsystem wird fossil mit Gas betrieben, \n\nist 11 Jahre alt und funktioniert momentan \n\neinwandfrei. Durch den fossilen Energieträger \n\nwerden hohe Emissionen ausgestossen. \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnikanalyse wur-\n\nden die Systeme Wärmepumpe (Sole/Wasser) \n\nund (Luft/Wasser) miteinander verglichen. \n\nDurch die hohen Vorlauftemperaturen, welche \n\nbenötigt werden, und das beschränkte \n\nAdresse Roseneggweg 2 \n\n 6005 Luzern \n\nBaujahre 1954 MFH \n\nGebäudetechnik 2012 Gas \n\nGebäudekategorie Wohnen (MFH) 9 Wohnungen \n\nEffizienz der Gebäudehülle D Die Gebäudehülle weist eine durchschnittliche Wärmedämmung auf. Die \n\nVerluste übersteigen die aktuellen Anforderungen für Neubauten um fast \n\ndas Doppelte. \n\nGesamtenergieeffizienz C Die Gesamtenergieeffizienz ist knapp befriedigend. Der gewichtete Ener-\n\ngiebedarf (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1,5-\n\nmal grösser als bei Neubauten. \n\n \n\nAbbildung 20: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet \n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n14’000\n\n16’000\n\n18’000\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1’000\n\n1’200\n\n1’400\n\n1’600\n\n1’800\n\nWP Sole/Wasser WP Luft/Wasser Gas\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nRoseneggweg 2\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\nAbbildung 19: Wohnhaus Roseneggweg 2 (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 38 \n\nRaumangebot empfehlen wir den Umstieg auf eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdsonden. \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares System Wärmepumpe (Sole/Wasser) reduziert die CO2-Emissionen \nauf Netto-Null auf Gemeindegebiet und global betrachtet auf etwas mehr als 1.4 t/a. Beim Ersatz auf ein erneu-\nerbares Heizsystem sind die Reserveplätze für eine zentrale Wassererwärmung vorzusehen. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Sole / Wasser)  CHF 185’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nDas Gebäude ist optimal für eine Photovoltaikanlage ausgerichtet und bietet ein Potenzial von 40 kWp. Der ener-\n\ngieertrag beträgt rund 34’000 kWh, was einer Amortisationszeit von 13 Jahren entspricht. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 62’000 \n\nGebäudehülle \n\nAn der Gebäudehülle empfehlen wir in einem ersten Schritt und auf Grund des guten Zustandes, den Estrichbo-\n\nden besser zu dämmen und die Kellerdeckendämmung an den fehlenden Stellen zu ergänzen. Alle anderen Mass-\n\nnahmen wie Fenster und Fassade werden erst bei einer Vollsanierung und zu einem späteren Zeitpunkt relevant. \n\nDie Kosten Vollsanierung betragen Total rund CHF 280'000.-. Auf dem Dach sollen vor der Installation der Photo-\n\nvoltaikanlage kleine Reparaturarbeiten vorgenommen werden. \n\nZusammenstellung Investitionen Gebäudehülle \n\nDämmung Estrichboden CHF 34’320 \n\nKellerdecke Dämmung ergänzen CHF 33’540 \n\nReparaturen Dach CHF 10’000 \n\nDie Massnahmen an der Aussenfassade und die Fenster werden auf Grund der Lebensdauer der Bauteile und der \n\nQualität des Baus aktuell noch nicht priorisiert und nicht für vorliegendes Budget empfohlen. \n\n6.7.2. Übersicht Kosten Mehrfamilienhaus Roseneggweg 2 \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 185’000 \n\nPhotovoltaik Dach   CHF 62’000 \n\nGebäudehülle  CHF 77’860 \n\nTotal  CHF 324’860 \n\nPlanungskosten  CHF 48’730 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 39 \n\n6.8. Schulhaus Allmend \n\nDas Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1951. Die Gebäude auf \n\ndem Areal sind in der Massivbauweise erstellt. Teile der Gebäude-\n\nhülle (Fassade, Estrichboden, evtl. Fenster) wurden um 1980 sa-\n\nniert. Im Jahr 1997 wurden die Fenster der Schulzimmer im Trakt \n\n1+2 ersetzt, begleitet von der Nachrüstung von Brandabschnittsab-\n\nschlüssen. Im Jahr 2017 wurde ein Grossteil der Fenster im Trakt \n\n3+4, einschliesslich der Turnhalle, ersetzt. Die Vermutung liegt \n\nnahe, dass in diesem Zeitraum ebenfalls die Fenster in den Korridoren des Trakt 1+2 ersetzt wurden. Die Fenster \n\nder Turnhalle wurden ebenfalls im Jahr 2017 ersetzt. Die Eingangstüren sind veraltet. Seit 2017 wird das Schul-\n\ngebäude über den „Energieholz-Wärmeverbund Allmend“, hauptsächlich mit Holz und Spitzenlast Gas beheizt. \n\nDer fossile Spitzenlastanteil beträgt ca. 39 %. Die Zentrale wir von der Primeo Energie betrieben, ist freistehend \n\nund befindet sich westlich vom Trakt 3+4.Die Wärmeabgabe erfolgt über Radiatoren. Das Brauchwarmwasser \n\nwird ausschliesslich über den Fernwärmeanschluss erwärmt und in einem 1’100 Liter Boiler gespeichert. Im Bas-\n\ntelraum befindet sich zusätzlich ein 150 Liter-Elektroboiler. Ab dem Jahr 2010 wurden etappenweise Photovolta-\n\nikanlagen auf dem Dach installiert. Aktuell beträgt die Installierte Leistung 158 kWp. Der Betrieb der Photovolta-\n\nikanlage erfolgt durch einen externen Contractor. Das Schrägdach ist entsprechend mit einem Dachmietvertrag \n\nvergeben. Es findet kein Eigenverbrauch statt.  \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle D Der Ist-Zustand der Gebäudehülle liegt in der Klassierung D, entspricht so \n\neinem umfassend gedämmten Altbau mit bestehenden Lücken in der ther-\n\nmischen Hülle. \n\nGesamtenergieeffizienz A In der Gesamtenergieeffizienz erreicht das Gebäude die Klassierung A und \n\nübertrifft somit die Anforderungen an Neubauten. Der überdurchschnitt-\n\nlich hohe Anteil an Solarstromproduktion in Kombination mit der effizien-\n\nten Beheizung über die Fernwärme tragen zu dieser positiven Bewertung \n\nder Gesamtenergieeffizienz bei. \n\n  \n\nAdresse Schulhausstrasse 15/17 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahr 1951 Schulhaus \n\nGebäudetechnik 2010 Installation Photovoltaikanlage \n\n 2017 Anschluss Wärmeverbund \n\nGebäudekategorie Schulen  \n\n Sportbauten \n\nAbbildung 21: Schulhaus Allmend (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 40 \n\n6.8.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchge-\n\nführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude folgende \n\nMassnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nEs ist bereits definiert, dass die Fernwärme auf See-Ener-\n\ngie der Seenergy Luzern AG umgestellt wird. Das Holzheiz-\n\nwerk Allmend wird ab Mitte 2024 durch diese betrieben \n\nund der Energieträger wird auf Seewasser umgestellt. Aus \n\ndiesen Gründen wurde auf ein Variantenvergleich der \n\nHeizsysteme verzichtet.  \n\nMit den empfohlenen Massnahmen an der Gebäudehülle \n\nund der neuen Fernwärmelösung können die Emissionen \n\nvon aktuell 35t CO2/a auf 19t CO2 reduziert werden. Zum \n\nheutigen Zeitpunkt ist die See-Energie nicht 100% erneuer-\n\nbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) mit Gas abgedeckt, \n\nwas sich in den Emissionen deutlich zeigt. Der Wärmever-\n\nbund wird in Zukunft ebenfalls erneuerbar betrieben wer-\n\nden müssen, sodass dies mit den kommunalen Zielen über-\n\neinstimmt. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss Fernwärme See-Energie  CHF 92’000 \n\nErsatz der Lüftungsanlage in der Turnhalle CHF 100’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nAuf dem Dach des Schulhaus Allmend ist eine Solaranlage installiert. Diese wird durch ein Contracting betrieben. \n\nEin weiterer Ausbau ist nicht vorgesehen. \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat generell einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung wird empfohlen. Ge-\n\nmäss den aktuellen Stratusdaten besteht der kurzfristigste Handlungsbedarf beim Dach und der Fassade. Auf Grund \n\ndes baulichen und energetischen Zustandes der Fassade wird empfohlen die komplette Gebäudehülle zu sanieren. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 261’000 \n\nWände CHF 797’000 \n\nFenster und Türen CHF 380’000 \n\nBöden CHF 269’300 \n\n \n\n  \n\nAbbildung 22: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb \n\n(gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossi-\n\nler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abge-\n\nbildet. \n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\nSee-Energie Fernheizwerk\nZentrum\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nSchulhaus Allmend\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 41 \n\n6.8.2. Übersicht Kosten Schulhaus Allmend \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\n(die Kosten Fernwärme Anschluss Zentrum sind hier nicht aufgeführt, da dies über ein gesondertes Budget finan-\n\nziert wird) \n\nGebäudehülle CHF 1'707’300 \n\nLüftungsanlage CHF 100’000 \n\nTotal  CHF 1’807’300 \n\nPlanungskosten  CHF 271’095 \n\n \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 42 \n\n6.9. Schulhaus Biregg \n\nDie Schulanlage Biregg wurde 1969 erbaut. Sie umfasst einen drei-\n\ngeschossigen Schulhaustrakt, einen zweigeschossigen Spezialtrakt \n\nund eine Turnhalle, alle ausgeführt in Skelettbauweise mit Flach-\n\ndach. Die Schulzimmer und die Turnhalle werden momentan \n\nhauptsächlich vom Zentrum für Brückenangebote des Kantons Lu-\n\nzern genutzt. Die Hauswartswohnung ist aktuell vermietet. Auf Grund der optischen Bedeutung des Gebäudes ist \n\ndie komplette Schulanlage als erhaltenswert eingestuft und soll ihr Erscheinungsbild in den wesentlichen Ele-\n\nmenten erhalten. In den Jahren 2002 bis 2003 erfolgte eine energetische Sanierung, wobei abgesehen von eini-\n\ngen wenigen funktionalen Änderungen im Innenraum der Originalzustand weitgehend belassen wurde. Die Fens-\n\nter wurden zum Teil saniert und mit 2-fach Wärmeschutzgläser ersetzt. Die Fensterbänder in der Turnhalle wur-\n\nden zu dieser Zeit ebenfalls ersetzt. Sämtliche Flachdächer sind betoniert und grösstenteils ungedämmt. Das-\n\nselbe gilt auch für die Böden. Das Gebäude ist optisch in einem passablen Zustand. Ein Gaskessel in der Stern-\n\nmattstrasse 78 beliefert alle Gebäude mit Wärme für Heizung und Warmwasser. Die Fernleitung zur Unterstation \n\nin der Turnhalle wurde im Jahr 2014 erstellt. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle D Der Ist-Zustand der Gebäudehülle liegt in der Klassierung D und entspricht \n\nsomit einem nachträglich gedämmten Altbau mit bestehenden Lücken in \n\nder thermischen Hülle. Die verschiedenen Konstruktionen weisen zum Teil \n\nauch ungedämmte Bauteile auf. \n\nGesamtenergieeffizienz D Weitgehende Altbausanierung mit deutlichen Lücken in der Gebäudehülle \n\nund ohne oder mit geringem den Einsatz von erneuerbaren Energien. \n\n \n\n6.9.1. Vorgehensempfehlung  \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Gasheizung eru-\n\niert. Einerseits eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonde und andererseits die Variante Pellet. Die Pellet–Heizung \n\nweist gegenüber der Fernwärme tiefere Investitionskosten und auch tiefere Kosten im Betrieb aus. Die Pellet-\n\nPreise sind volatil, jedoch ist ein Raum für die Lagerung grundsätzlich vorhanden. Die Erdwärmesonde ist für vor-\n\nliegendes Objekt sehr teuer, weist jedoch Vorteile im Bereich der Ökologie (weniger Scope 3 Emissionen), sowie \n\nhöhere Wartungsfreundlichkeit und weniger externe Abhängigkeiten auf. \n\nAdresse Sternmattstrasse 78 & 78.1 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahr 1969 Schulhaus Biregg \n\nGebäudetechnik 2003 Gasheizung \n\nGebäudekategorie Schulen \n\nSportbauten \n\nWohnen \n\nAbbildung 23: Schulhaus Biregg (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 43 \n\nAus der Analyse empfiehlt sich insbesondere \n\nauf Grund des grossen Preisunterschieds eine \n\nPelletheizung für das Schulhaus Biregg.  \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares \nSystem mit dem Pelletskessel reduziert die \nCO2-Emissionen von aktuell 65 t/a auf Netto-\nNull auf Gemeindegebiet und global betrach-\ntet auf unter 8 t/a. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nPelletheizung CHF 399’200 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von knapp 143 kWp für Dach und Fassade. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit \n\nInvestitionen in der Höhe von rund CHF 205'000.- für Dach und Fassade zu rechnen. \n\nDie Anlagen produzieren ca. 135’000 kWh und sind nach rund 12 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 240’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 9’800 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung der kompletten Gebäudehülle \n\nwird empfohlen. Auch aus der wirtschaftlichen Betrachtung rechnet sich die Gesamtsanierung langfristig am bes-\n\nten. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 401’800 \n\nWände CHF 414’200 \n\nFenster und Türen CHF 773’200 \n\nBöden CHF 219’400 \n\n \n\n0\n\n10’000\n\n20’000\n\n30’000\n\n40’000\n\n50’000\n\n60’000\n\n70’000\n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n3’000\n\n4’000\n\n5’000\n\n6’000\n\n7’000\n\n8’000\n\n9’000\n\nFeuerung Pellet WP Sole/Wasser Gas\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: Schulhaus \nBiregg\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\nerneuerbar [kg/a]\n\nAbbildung 24: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \n\nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 44 \n\n6.9.2. Übersicht Kosten Schulhaus Biregg \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nPelletheizung CHF 399’200 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 240’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 9’800 \n\nGebäudehülle CHF 1’808’600 \n\nTotal  CHF 2’457’600 \n\nPlanungskosten  CHF 368’640 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 45 \n\n6.10. Schulhaus Hofmatt Gebäude 1,2,3 \n\nAdresse Hofmatt 1,2,3 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1909 Hofmatt Gebäude 3 \n\n \n\n1964 Hofmatt Gebäude 1,2 und Kinder-\n\ngarten \n\nGebäudetechnik 2009 Gasheizung \n\nGebäudekategorie Schulen    \n\n Sportbauten (Turnhalle) \n\n Wohnen MFH \n\nDie drei Schulgebäude wurden zwischen 1909 und 1964 in zwei \n\nEtappen erbaut. Im Jahr 2014 wurden die beiden Schulhäuser \n\nHofmatt 1+2 umfassend saniert und erweitert. Neben der Erweiterung wurden auch vereinzelt Fenster und Ein-\n\ngangstüren ersetzt. Beim Schulhaus Hofmatt 3 fand im Jahr 2005 ein Ersatz sämtlicher Fenster statt. Ansonsten \n\nwurden an den Gebäudehüllen lediglich vereinzelte Unterhalts- und Reparaturmassnahmen getätigt. Die Ge-\n\nbäude sind augenscheinlich in einem passablen Zustand, jedoch entspricht die Effizienz der Gebäudehülle nicht \n\nmehr dem heutigen Standard. Das Objekt wird durch eine Gas-Heizung beheizt. Ausser vereinzelten Elektroboi-\n\nlern sind keine weiteren Wärmeerzeuger installiert. Der temporäre Kindergarten (Holzpavillon) wurde in der \n\nAnalyse nicht weiter berücksichtigt. Es ist von der Gemeinde nicht vorgesehen, diesen zur ertüchtigen oder an \n\ndie bestehende Wärmeerzeugung anzuschliessen. Das Gebäude Hofmatt 3 steht unter Denkmalschutz, weshalb \n\nbei einer Sanierung die kantonale Fachstelle frühzeitig miteinzubeziehen ist. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert. \n\n6.10.1. Vorgehensempfehlung \n\nFür das Schulhaus Hofmatt wurde eine Gebäudeanalyse erstellt, weil mehrere Eidgenössischen Gebäude-Identifi-\n\nkatoren (EGID) vorhanden sind. Nachfolgend wird eine Zusammenfassung der Massnahmen aufgeführt. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden Gas-Feuerung \n\neruiert. Einerseits eine Wärmepumpe (Sole/Wasser) oder eine Wärmeerzeugung mit Pellets. \n\nBeide Varianten sind am Standort grundsätzlich möglich und würden der Zielsetzung der Gemeinde Horw ent-\n\nsprechen. Die Autoren kommen mittels der Bewertung zu der Empfehlung, auf eine Wärmepumpe (Sole/Wasser)  \n\nEffizienz der Gebäudehülle C Die Gebäudehülle weist eine durchschnittliche Wärmedämmung auf. Die \n\nVerluste übersteigen die aktuellen Anforderungen für Neubauten um, bis \n\ndas 1,5-fache. \n\nGesamtenergieeffizienz C Die Gesamtenergieeffizienz ist knapp befriedigend. Der gewichtete Ener-\n\ngiebedarf (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1,5-\n\nmal grösser als bei Neubauten. \n\nAbbildung 25: Schulhaus Hofmatt (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 46 \n\n mit Erdsonden umzustellen. Vor einer allfälli-\n\ngen Umstellung auf den Wärmebezug mit Erd-\n\nwärmesonden braucht es jeweils ein geologi-\n\nsches Gutachten. Die Wärmepumpe (Sole/Was-\n\nser) mit Erdwärmesonden weist Vorteile im \n\nBereich der Wartungsfreundlichkeit, der Ab-\n\nhängigkeiten und der Treibhausgasemissionen \n\nauf. \n\nDie Gestehungskosten sind für die Feuerung \n\nmit Pellets tiefer. Der Vergleich der Geste-\n\nhungskosten ist in Abbildung 26 ersichtlich. \n\nDie Pellets müssten regelmässig über die Quar-\n\ntierstrasse angeliefert werden, was insbeson-\n\ndere für Schulhäuser keine ideale Vorausset-\n\nzung ist. Zudem ist ein allfällig aussen befin-\n\ndendes Pellet-Lager mit dem Denkmalschutz \n\nzu prüfen. \n\n \n\nDer Austausch der herkömmlichen Heizanlage durch ein erneuerbares Wärmepumpensystem (Sole/Wasser) mit \n\nErdsonden reduziert auf dem Gemeindegebiet die CO2-Emissionen von über 82t pro Jahr auf Netto-Null. Insge-\n\nsamt belaufen sich die Emissionen nun auf 7,5t pro Jahr. Diese Gesamtemissionen sind hauptsächlich auf den \n\nnicht zu 100% CO2-freien Strombezug sowie auf die Emissionen im Zusammenhang mit Herstellung und Entsor-\n\ngung zurückzuführen. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe Sole/Wasser CHF 884’400 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nDas Hofmatt 1 und 2 eignen sich für die Installation von Photovoltaikanlagen. Das Hofmatt 3 ist auf Grund der \n\nAbklärungen mit der Behörde des Denkmalschutzes nicht geeignet und wurde deshalb nicht vertieft analysiert. \n\nDer provisorische Kindergarten (Holzpavillon) wird nicht weiterverfolgt. \n\nAn den Gebäuden Hofmatt 1 und Hofmatt 2 besteht ein Potenzial von rund 92kWp auf den Dächern und Fassa-\n\nden. Die Anlage produziert ca. 80’000 kWh/a und ist in rund 10 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach    CHF 153’000 \n\nPhotovoltaik Fassade CHF 22’000 \n\n  \n\nAbbildung 26: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \n\nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\n\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \n\nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n0\n\n10’000\n\n20’000\n\n30’000\n\n40’000\n\n50’000\n\n60’000\n\n70’000\n\n80’000\n\n90’000\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\nWP Sole/Wasser Feuerung Pellet Gas\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: Schulhaus \nHofmatt\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 47 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat generell einen mittleren Wärmeverlust und eine energetische Sanierung wird empfohlen. \n\nGemäss den aktuellen Stratusdaten besteht der kurzfristigste Handlungsbedarf bei den Fenstern, gefolgt vom üb-\n\nrigen Rohbau. Auf Grund des baulichen und energetischen Zustandes der Fassade wird empfohlen die komplette \n\nGebäudehülle (exkl. Anbau 2014) zu sanieren. \n\nZusammenstellung Investitionen Gebäudehülle \n\nFensterersatz CHF 841’500 \n\nTürenersatz CHF 176’000 \n\nDämmen der Dächer CHF 292’500 \n\nDämmen der Aussenwände CHF 645’300 \n\nDämmen der Böden CHF 193’100 \n\nDämmen der Innenwände CHF 2’400 \n\n6.10.2. Übersicht Kosten Schulhaus Hofmatt \n\nSämtliche vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser)  CHF 884’400 \n\nPhotovoltaik Dach   CHF 153’000 \n\nPhotovoltaik Fassade   CHF 22’000 \n\nGebäudehülle CHF 2’150’800 \n\nTotal  CHF 3'209’800 \n\nPlanungskosten CHF 481’530 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 48 \n\n6.11. Schulhaus Kastanienbaum (Mattli)  \n\n \n\n \n\nDas Schulhaus Kastanienbaum, wurde 1976 (Turnhalle, Aula und ZSA) erbaut und mit dem Klassentrakt II um 1979 \n\nerweitert. 2001 und 2019 erfolgten weitere An- und Ausbauten. Nebst der Turnhalle und den Klassentrakten \n\n(Schulgebäude I und II) steht noch ein aus Holz erbauter Kindergarten (Toblerone).  \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert.  \n\nEffizienz der Gebäudehülle C Mit dem Minergie-zertifizierten Erneuerung (Schulgebäude I), sowie Ver-\n\nbindung zur Turnhalle wurden entsprechende Gebäude aufgedämmt und \n\ndie Gebäudehülleneffizienz gesteigert. Bei der Turnhalle wurden Fenster \n\nund Flachdacheindeckung erneuert. Der Kindergarten sowie Boden und \n\nWand gegen Erdreich bei der Turnhalle wurden nicht erneuert.  \n\nGesamtenergieeffizienz C Mit der Sanierung von 2019 wurde die Gesamtenergieeffizienz deutlich \n\nverbessert. Die Wärmeerzeugung erfolgt auf Grund technischer Probleme \n\nder Wärmepumpe grösstenteils mit der Ölheizung und wird durch eine so-\n\nlarthermische Anlage ergänzt. Eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromer-\n\nzeugung ist ebenfalls installiert. Bestehende Effizienzlücken sind die Spit-\n\nzenlastanteil Öl und das ungenutzte Solarpotenzial auf dem Flachdach.  \n\n \n\n  \n\nAdresse Kastanienbaumstrasse 226  \n\n 6047 Kastanienbaum  \n\nBaujahre 1976 Turnhalle, Aula, ZSA  \n\n 1979 Klassentrakt II  \n\n 1981 Kindergarten (Toblerone)  \n\n 2001 Erweiterung Turnhalle/Klassentrakt I  \n\n 2019 Erweiterung/Sanierung Klassentrakt I  \n\nGebäudetechnik 2013 Ölheizung  \n\n 2013 Luft/Wasser Wärmepumpe  \n\n 2018 Solarthermieanlage  \n\n 2021 Photovoltaikanlage  \n\nGebäudekategorie Schulen     \n\n Sportbauten (Turnhalle)  \n\nAbbildung 27:Schulhaus Kastanienbaum (Google Maps, \nbearbeitet) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 49 \n\n6.11.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels der obenstehenden Informationen und \n\nder durchgeführten Analyse empfehlen sich für \n\ndas Schulhaus Kastanienbaum folgende Mass-\n\nnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\n Im Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wur-\n\nden zwei Varianten für den Ersatz der beste-\n\nhenden Öl-Feuerung eruiert. Einerseits eine \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdsonden \n\noder eine Wärmeerzeugung mit Pellets. \n\nBeide Varianten sind am Standort möglich und \n\nwürden der Zielsetzung entsprechen.  \n\nDie Autoren kamen mittels Nutzwertanalyse und \n\nRangreihenverfahren zu der Empfehlung, auf \n\neine Wärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdsonden \n\numzustellen. Diese weist Vorteile im Bereich der Wartungsfreundlichkeit, der Abhängigkeiten und der Treibhaus-\n\ngasemissionen auf. Die Pellet-Heizung schneidet vor allem im Bereich der Gestehungskosten, respektive Investi-\n\ntionskosten besser ab. \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares System Wärmepumpe (Sole/Wasser) reduziert die CO2-Emissionen \nauf Netto-Null auf Gemeindegebiet und global betrachtet auf 2.8t/a. Beim Ersatz auf ein erneuerbares Heizsys-\ntem ist eine allfällige Einbindung der bestehenden Luft/Wasser WP zu prüfen. \n\n  \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser)  CHF 570’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von rund 200kWp wovon bereits 47kWp (Schulgebäude I) realisiert sind. Neu können \n\n126kWp (Schulgebäude II und Turnhalle) ausgebaut werden. Auf den Kindergarten und Erweiterung Schulgebäude \n\nI (statische Gründe) wird verzichtet bzw. geprüft. Die Möglichkeiten einer Fassadenanlage wurde miteinbezogen, \n\nist in Absprache nur optional aufgeführt und fliesst nicht in die Kostenbetrachtung mit ein. \n\nDie gesamte Anlage produziert neu ca. 130’000 kWh und ist nach 12 Jahren amortisiert. Der elektrische Netzan-\n\nschluss ist ausreichend dimensioniert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 86’000 \n\nPhotovoltaik Fassade (Optional) CHF (39’000) \n\nGebäudehülle \n\nFür das Schulgebäude I wird keine Massnahme vorgesehen, da dieses 2019 erneuert wurde. Der Kindergarten \n\n(Toblerone) wird nicht weiterverfolgt, da dessen Ersatz durch einen Neubau offen ist. \n\n  \n\nAbbildung 28: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissio-\nnen verursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen \nverursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System \n(rechts) wird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse \nabgebildet. \n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n4’500\n\nWP Sole/Wasser Feuerung Pellet Öl WP Solarthermie\nKastanienbaum\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: Schulhaus \nKastanienbaum\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 50 \n\nFür die Turnhalle werden folgende Massnahmen empfohlen: \n\nTeilweise sind Fenster aus den Jahren 2001 verbaut, welche in einer nächsten Etappe erneuert werden sollen. \n\nZudem sind die Böden und Wände gegen Erdreich bei der Turnhalle und angrenzenden Trakt schwach gedämmt.  \n\nDas Dach auf dem Schulgebäude II wurde 2019 nicht erneuert und soll bei der nächsten Änderung am Gebäude \n\nerneuert werden.  \n\nZusammenstellung Investitionen Gebäudehülle \n\nFenster (stellenweise alte Fenster) CHF 60’000 \n\nWand CHF 28’000 \n\nBoden gegen Erdreich CHF 84’000 \n\nFlachdach CHF 94’000 \n\nDie Massnahmen an der Hülle werden auf Grund der Lebensdauer der Teile und der Qualität des Baus aktuell \n\nnicht priorisiert und nicht für die umgehende Umsetzung und die Inkludierung in das vorliegende Budget empfoh-\n\nlen. \n\n6.11.2. Übersicht Kosten Schulhaus Kastanienbaum \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 570’000 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 86’000 \n\nPhotovoltaik Fassade (Optional) CHF (39’000) \n\nGebäudehülle CHF 266’000 \n\nTotal  CHF 922’000 \n\nPlanungskosten  CHF 98’385 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 51 \n\n6.12. Schulhaus Spitz \n\n \n\nDie Schulanlage Spitz wurde im Jahr 1974 gemeinsam mit der Turnhalle, Schwimmhalle und der Hauswartwoh-\n\nnung erstellt. Im Jahr 1991 wurde über dem Flachdach des Schulgebäudes und der Hauswartwohnung ein Steil-\n\ndach ergänzt sowie die Fassaden saniert und die Mehrheit der Fenster ersetzt. Im Jahr 2018 fanden weitere Sa-\n\nnierungsmassnahmen statt. 2013 wurde die Schwimmhalle totalsaniert und mit der Erneuerung der Gebäude-\n\ntechnik und zusätzlicher Installation einer Photovoltaikanlage ergänzt. Im Jahr 2013 wurden zusätzlich Teile der \n\nTurnhalle saniert und mit einer solarthermischen Anlage aufgerüstet. Die Sanierung der Fensterfront und des \n\nTurnhallenbodens erfolgte im Jahr 2016. Das Tagesstrukturgebäude (Bodenmattstrasse 8.4) wurde im Jahr 2017 \n\nim noch heute geltenden Neubaustandard realisiert. Die thermische Qualität dieses Objekts ist einwandfrei. Das \n\nSchulareal wird mit Fernwärme aus einer Holzheizzentrale mit Spitzenlast Öl betrieben. Die Zentrale befindet \n\nsich unter der Schwimmhalle und wird von der Primeo Energie betrieben. Die Brauchwarmwasseraufbereitung \n\nwird durch eine solarthermische Anlage auf dem Turnhallendach unterstützt. Zusätzlich wird das Warmwasser \n\nüber die Fernwärme erwärmt. Auf dem Schulareal sind fünf Lüftungsanlagen installiert und in Betrieb. Alle Anla-\n\ngen haben eine Wärmerückgewinnung und eine Lufterhitzung, welche an die Fernwärme angeschlossen ist. Diese \n\nAnlagen sind neuwertig und entsprechen dem Stand der Technik.  \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle D \n\n \n\nDer Ist-Zustand der Gebäudehülle liegt in der Klassierung D, entspricht so-\n\nmit einem nachträglich guten und umfassend gedämmten Altbau mit be-\n\nstehenden Lücken in der thermischen Hülle. Es ist zu beachten, dass es \n\nsich hierbei um eine Durchschnittsklassierung über das gesamte Schulareal \n\nhandelt. \n\nGesamtenergieeffizienz C Da die Raumheizung zusätzlich mit einer solarthermischen Anlage unter-\n\nstützt wird, wird bei der Kategorie Gesamtenergie in Kombination mit der \n\nSolarstromproduktion die Klasse C erreicht. Die Gesamtenergieeffizienz ist \n\nknapp befriedigend. Der gewichtete Energiebedarf (Heizung, Warmwas-\n\nser, Beleuchtung, Elektrogeräte) ist bis 1,5-mal grösser als bei Neubauten. \n\n \n\n  \n\nAdresse Bodenmattstrasse 8 / 8.4 /8.5 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahr 1974 Schulhaus Spitz \n\n 2017 Tagesstruktur \n\nGebäudetechnik 2006 Wärmeverbund (Holzschnitzel) \n\n \n\n2013 Solarthermieanlage \n\n2013 Photovoltaikanlage \n\nGebäudekategorie \n\nSchulen \n\nSportbauten \n\nHallenbäder \n\n Wohnen \n\nAbbildung 29: Schulhaus Spitz (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 52 \n\n6.12.1. Vorgehensempfehlung \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nDer aktuelle Vertrag für die Fernwärmelieferung läuft noch bis 2036. Zudem ist die Fernwärme aktuell bereits zu \n\neinem Teil fossilfrei (65%). Im Falle einer Verlängerung des Fernwärmeliefervertrags soll eine 100% fossilfreie \n\nDeckung angestrebt werden (keine fossile Spitzenlast). Zum heutigen Zeitpunkt ist noch keine alternative Lösung \n\nerarbeitet. Das Schulhaus Spitz ist mit dem aktuellen Wärmeverbund (theoretischer Wert von 35% fossile Spit-\n\nzenlast) der mit Abstand grösste Emittent im überarbeiteten Gebäudepark. \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nZusätzlich zu der bereits bestehenden Photovoltaikanlage wurde ein Potenzial von 84 kWp eruiert. Für die Er-\n\nschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der Höhe von rund CHF 252’000 zu rechnen. Eine Fassaden-\n\nanlage ist für das Schulhaus Spitz nicht empfohlen. \n\nDie neue Anlage (inkl. Bestand) produziert ca. 100’000 kWh und ist in rund 20 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 252’000 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat teilweise einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung der kompletten Ge-\n\nbäudehülle wird empfohlen. Auch aus der wirtschaftlichen Betrachtung rechnet sich die Gesamtsanierung langfris-\n\ntig am besten. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 258’220 \n\nWände CHF 733’100 \n\nFenster und Türen CHF 190’000 \n\nBöden CHF 192’000 \n\n6.12.2. Übersicht Kosten Schulhaus Spitz \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nPhotovoltaik Dach CHF 252’000 \n\nGebäudehülle CHF 1’373’320 \n\nTotal  CHF 1’625’320 \n\nPlanungskosten  CHF 243’798 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 53 \n\n6.13. Schulhaus Zentrum \n\nDas Gebäude wurde im Jahr 2017 kernsaniert. Dadurch, dass das \n\nGebäude praktisch neu ist, wurde auf eine detaillierte Analyse der \n\nGebäudehülle und Gebäudetechnik verzichtet.  \n\n \n\n6.13.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nEs ist bereits klar, dass die Fernwärme auf See-Energie der \n\nSeenergy Luzern AG  umgestellt wird. Das Holzheizwerk \n\nAllmend wird ab Mitte 2024 durch die Seenergy Luzern AG \n\nbetrieben und der Energieträger auf Seewasser umgestellt. \n\nAus diesen Gründen wurde auf ein Variantenvergleich ver-\n\nzichtet.  \n\nZum heutigen Zeitpunkt ist die See-Energie nicht 100% er-\n\nneuerbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) mit Gas abge-\n\ndeckt, was sich in den Emissionen deutlich zeigt. Der Wär-\n\nmeverbund wird in Zukunft ebenfalls erneuerbar betrieben \n\nwerden müssen, sodass dies mit den kommunalen Zielen \n\nübereinstimmt. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss Fernwärme See-Energie  CHF 76’500 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nAuf dem Dach ist bereits eine Photovoltaikanlage von 79 kWp (73’200kWh/a) installiert. Es besteht ein zusätzli-\n\nches Potenzial von 129 kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der Höhe von rund \n\nCHF 212’930 zu rechnen.  \n\nDie Anlage produziert total ca. 180’000 kWh und ist in rund 17 Jahren amortisiert. \n\n  \n\nAdresse Allmendstrasse 16b \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 2017 Schulhaus Zentrum \n\nGebäudetechnik 2017 Anschluss Wärmeverbund \n\n 2017 Photovoltaikanlage \n\nGebäudekategorie Schulen \n\n \n\nAbbildung 31: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb \n(gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossi-\nler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abge-\nbildet. \n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n14’000\n\n16’000\n\n18’000\n\n20’000\n\nSee-Energie Fernheizwerk\nZentrum\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nSchulhaus Zentrum\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\nAbbildung 30: Schulhaus Zentrum (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 54 \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 212’930 \n\nGebäudehülle \n\nFür die Gebäudehülle sind keine Massnahmen vorgesehen. \n\n6.13.2. Übersicht Kosten Schulhaus Zentrum \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\n(die Kosten Fernwärme Anschluss Zentrum sind hier nicht aufgeführt, da dies über ein gesondertes Budget finan-\n\nziert wird) \n\nPhotovoltaik Dach CHF 212’930 \n\nTotal  CHF 212’930 \n\nPlanungskosten  CHF 31’940 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 55 \n\n6.14. Garderobengebäude Sportanlage Seefeld \n\nDas Garderobengebäude Sportanlage im Seefeld wurde 2006 er-\n\nbaut und ist seither praktisch unverändert. \n\nDas Gebäude wird hauptsächlich mit einem Gas-Brenner beheizt. \n\nZusätzlich hat das Gebäude seit Errichtung eine solarthermische \n\nAnlage im Einsatz. \n\nDie Gebäudehülle wurde im Rahmen des vorliegenden Projekts \n\nnicht weiter analysiert, da nicht definitiv geklärt ist, wie das Gebäude weiter betrieben und genutzt wird. \n\n6.14.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wur-\n\nden zwei Varianten für den Ersatz der beste-\n\nhenden Gasheizung eruiert. Einerseits eine \n\nWärmepumpe (Luft/Wasser) oder ein Anschluss \n\nan den Fernwärmeverbund mit See-Energie der \n\nSeenergy Luzern AG , dessen Seewasserfassung \n\ndirekt unter der Sportanlage Seefeld befindet. \n\nAuf Grund der geografischen Nähe der See-\n\nenergie vor Ort sowie tieferen Kosten soll ein \n\nAnschluss an die See-Energie angestrebt wer-\n\nden. Die Emissionen könnten damit ebenfalls \n\nerheblich reduziert werden. Zum heutigen \n\nZeitpunkt ist die See-Energie noch nicht 100% \n\nerneuerbar. So werden ca. 17% (Spitzenlast) \n\nmit Gas abgedeckt, was sich in den Emissionen \n\ndeutlich zeigt. Der Wärmeverbund wird in Zu-\n\nkunft jedoch ebenfalls erneuerbar betrieben \n\nwerden müssen, sodass diese Variante mit den kommunalen Zielen übereinstimmt. Leider kann auch hier noch \n\nkein Zeitpunkt der Fernwärmelieferung von See-Energie angegeben werden. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss an See Energie Luzern AG  CHF 176’200 \n\n \n\n  \n\nAdresse Kantonsstrasse 133 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 2006 Garderobengebäude \n\nGebäudetechnik 2006 Gasheizung \n\n 2006 Solarthermieanlage \n\nGebäudekategorie Sportbauten (Turnhalle)  \n\n \n\nAbbildung 33: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \n\nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n4’500\n\n5’000\n\nWP Luft/Wasser See-Energie Gas\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: Sportanalge \nSeefeld, Garderobengebäude\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\nAbbildung 32: Garderobengebäude Sportanlage Seefeld \n(Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 56 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von rund 74kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen in der Höhe \n\nvon rund CHF 111’000 für Dach und Fassade (optional) zu rechnen. In einem ersten Schritt wird die Dachanlage \n\nmit 50kWp realisiert. Die Optionale Position der Fassadenanlage ist nicht in den Kosten eingerechnet. \n\nDie Anlage produziert ca. 50’000 kWh und ist in rund 10 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 62’000 \n\nPhotovoltaik Fassade (Optional) CHF (49’000) \n\n6.14.2. Übersicht Kosten Garderobengebäude Seefeld \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nAnschluss See-Energie CHF 176’200 \n\nPhotovoltaik Dach   CHF 62’000 \n\nPhotovoltaik Fassade   CHF (49’000) \n\nTotal  CHF 238’200 \n\nPlanungskosten  CHF 35’730 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 57 \n\n6.15. Sonnsyterain 4, Wohnhaus \n\nDas ursprünglich spätbarocke Bauernhaus erhebt sich über einem \n\nverputzten Mauersockel in Blockbauweise und ist mit einem Schin-\n\ndelschirm verrandet. Der Kernbau wird von einem unmerklich ge-\n\nknickten Satteldach abgeschlossen. Die südliche Giebel- und \n\nSchauseite ist regelmässig in fünf Fensterachsen gegliedert, die \n\nFenstergruppierung von 3 und 2 Fenstern in den beiden Vollge-\n\nschossen verweist auf die innere Raumdisposition. Das DG ist \n\nebenfalls zu Wohnzwecken ausgebaut. Klebedächer über den Fensterreihen gliedern die Fassade horizontal. \n\nBeide Traufseiten werden im rückwärtigen Bereich durch einen markanten Querbau durchbrochen, der die First-\n\nhöhe des Kernbaus leicht übertrifft. Der Querbau ist unterschiedlich gestaltet. Der Bau zeigt auffällige Zierele-\n\nmente im Heimat- resp. Chalet-Stil, insbesondere die zierlich gesägten Ortgangbretter und Laubenbrüstungen. \n\nDem Haus ist ein Garten vorgelagert. Mutmasslich im Kern aus dem 18. Jh. stammend, im 19. und 20. Jh. u.a. \n\nauch im Sinne des Heimatstils überformt. Im Jahre 2014 wurde die Kellerdecke mit einer neuen Dämmung verse-\n\nhen, ansonsten wurden keine merklichen Sanierungsmassnahmen im energetischen Bereich ausgeführt. Die Ge-\n\nbäudehülle und die Gebäudetechnik entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, entsprechend sind \n\nMassnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes an der Gebäudehülle notwendig. Optische sind diverse Bau-\n\nteile deutlich abgenutzt. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle G Die Gebäudehülle weist keine oder nur eine sehr geringe Wärmedämmung \n\nauf. Die Verluste übersteigen bei weitem die derzeitigen Anforderungen \n\nfür Neubauten. \n\nGesamtenergieeffizienz E Die Gesamtenergieeffizienz ist gering. Der gewichtete Bedarf (Heizung, \n\nWarmwasser, Strom) ist mehr als doppelt so hoch wie bei Neubauten. \n\n6.15.1. Vorgehensempfehlung  \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wurden zwei Varianten für den Ersatz der bestehenden fossilen Gashei-\n\nzung eruiert. Beim Sonnsyterain 4 empfiehlt sich ein Wärmepumpensystem entweder mit Luft oder Sole/Wasser \n\nals Energieträger.  \n\nAdresse Sonnsyterain 4 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre unbekannt, Mehrfamilienhaus \n\nGebäudetechnik 1996 Gasheizung \n\nGebäudekategorie Wohnen \n\nAbbildung 34: Sonnsyterain 4 \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 58 \n\nDie Sole/Wasser Wärmepumpe weist etwas \n\nhöhere Investitionskosten, jedoch tiefere Be-\n\ntriebskosten auf. Zudem bietet die Erdwärme-\n\nsonde bezüglich Lärmbelastung einen Vorteil. \n\nDie Restemissionen (Scope 3) belaufen sich auf \n\neinem ähnlichen Niveau für beide Technolo-\n\ngien. \n\nDer Ersatz der Heizung auf ein erneuerbares \nSystem Wärmepumpe (Sole/Wasser) reduziert \ndie CO2-Emissionen auf Netto-Null und inklu-\nsive grauer Energie um über 90%. \n\n \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser)  CHF 179’900 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von etwas mehr als 21 kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen \n\nin der Höhe von rund CHF 81’700 für das Dach zu rechnen. Für den Sonnsyterain 4 wurde eine In-Dach-PV-Anlage \n\ngerechnet, um dem Denkmalschutz gerecht zu werden. Dies führt zu höheren Kosten und tieferer Rentabilität. \n\nDie Anlage kann ein Vorzeigeobjekt im Sinne der Vorbildfunktion einer Gemeinde für Stromproduktion auf Denk-\n\nmalgeschützten Objekten werden. Auf Grund des Denkmalschutzes wir eine Belegung der Fassade nicht weiter-\n\nverfolgt. \n\nDie Anlage produziert ca. 14’000 kWh und ist in rund 25 Jahren amortisiert.  \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 81’753 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung der kompletten Gebäudehülle \n\nwird empfohlen. Auch aus der wirtschaftlichen Betrachtung rechnet sich die Gesamtsanierung langfristig am bes-\n\nten. \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 173’850 \n\nWände CHF 66’573 \n\nFenster und Türen CHF 83’160 \n\nBöden CHF 10’005 \n\n \n\nAbbildung 35: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \n\nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n14’000\n\n16’000\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1’000\n\n1’200\n\n1’400\n\nWP Luft/Wasser WP Sole/Wasser Gas\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: \nSonnsyterain 4\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 59 \n\n6.15.2. Übersicht Kosten Sonnsyterain 4 \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Sole/Wasser) CHF 179’900 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 81’753 \n\nGebäudehülle CHF 333’588 \n\nTotal  CHF 595’241 \n\nPlanungskosten  CHF 89’286 \n\n \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 60 \n\n6.16. Strandbad Winkel \n\nDas Gebäude wurde im Jahr 1930 erbaut und in mehreren Etappen \n\numgebaut und erweitert. Das Strandbad enthält im Erdgeschoss \n\neine Bar/Lounge, Garderoben und Lagerräume, welche nicht Teil \n\nder beheizten Gebäudehülle sind. Weiter befinden sich im Erdge-\n\nschoss Toiletten, Duschen, Büro und die Technikräume. Im Ober-\n\ngeschoss wird ein Restaurant betrieben. Durch einen Brand im Jahr 2009 wurde das Dach beschädigt, welches \n\ndann teilweise saniert und gedämmt wurde. Der Betrieb wird im Winter über 3 Monate geschlossen und wird in \n\ndieser Zeit nicht beheizt. Die Thermische Gebäudehülle umfasst verschiedene Bauteile, welche in unterschiedli-\n\nchen Jahren gebaut oder saniert worden sind. Im Erdgeschoss sind die gemauerten Wände teilweise leicht ge-\n\ndämmt. Im Obergeschoss sind die Holzwände vom Restaurant nur leicht gedämmt. Die Fenster im Erdgeschoss \n\nund beim Küchenanbau im Obergeschoss wurden im Jahr 2017 saniert. Die restlichen Fenster im Obergeschoss \n\nsind ungefähr 30-jährig. Der Küchenanbau ist mit einem Flachdach und das Restaurant ist mit einem Steildach \n\nausgestattet. Wenn das Restaurant in der Heizperiode in Betrieb ist, wird das obere Geschoss über den einge-\n\nbauten Kaminofen beheizt. Im Erdgeschoss werden das Büro und die neu gebauten Toiletten mit einer elektri-\n\nschen Deckenheizung erwärmt. Eine wassergebundene Wärmeverteilung ist im ganzen Gebäude nicht vorhanden. \n\nDas Warmwasser wird über zwei Elektroboiler erzeugt. Die Lüftungsanlage verfügt über ein elektrisches Hei-\n\nzungsregister. \n\nDer aktuelle Stand des Gebäudes bezüglich Hülle wird gemäss der Gebäudeanalyse wie folgt definiert: \n\nEffizienz der Gebäudehülle D Das Gebäude weist teilweise schlechte Wärmedämmungen in den älteren \n\nBauteilen auf. Des Weiteren liegt mit der Gebäudestruktur und deren Er-\n\nweiterungen eine nicht kompakte Bauform vor, welches zu einem hohen \n\nAnteil Gebäudehülle zur effektiven Energiebezugsfläche führt. Der Ist-Zu-\n\nstand der Gebäudehülle liegt deutlich über dem Neubaugrenzwert. \n\nGesamtenergieeffizienz G Das Gebäude schneidet in der Gesamtenergie in der schlechtesten Katego-\n\nrie «G» ab. Auf Grund der schlechten Gebäudehülle und der ineffizienten \n\nGebäudetechnik besteht grosses Verbesserungspotential. \n\n \n\n  \n\nAdresse Seestrasse 6 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1930 Strandbad Winkel \n\nGebäudetechnik Kaminofen \n\n Elektrische Deckenheizung \n\nGebäudekategorie Sportbauten \n\nRestaurant \n\nAbbildung 36: Strandbad Winkel (map.geo.admin) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 61 \n\n6.16.1. Vorgehensempfehlung  \n\nMittels der obenstehenden Informationen und der durchgeführten Analyse empfehlen sich für das Gebäude fol-\n\ngende Massnahmen. \n\nErsatz Heizsystem \n\nIm Rahmen der Gebäudetechnik-Analyse wur-\n\nden zwei Varianten für den Ersatz der Hei-\n\nzung, bestehend aus einem Kaminofen einer \n\nelektrischen Deckenheizung, eruiert. Beim \n\nStrandbad Winkel empfiehlt sich ein Wärme-\n\npumpensystem entweder mit Luft oder \n\nSole/Wasser als Energieträger.  \n\nDie Erdwärmesonde weist etwas höhere Inves-\n\ntitionskosten, jedoch tiefere Betriebskosten \n\nauf. Zudem bietet die Erdwärmesonde bezüg-\n\nlich Lärmbelastung einen Vorteil. Dieser wurde \n\nam Standort des Strandbads jedoch tiefer ge-\n\nwichtet als bei anderen, weshalb eine \n\nLuft/Wasser Wärmepumpe empfohlen wird. \n\nDie Restemissionen (Scope 3) belaufen sich auf \n\neinem ähnlichen Niveau für beide Technolo-\n\ngien \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nWärmepumpe (Luft/Wasser) inkl. Verteilsystem CHF 132’700 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nEs besteht ein Potenzial von etwas mehr als 14 kWp. Für die Erschliessung dieses Potenzials ist mit Investitionen \n\nin der Höhe von rund CHF 35’473 zu rechnen. Ein Ausbau des Netzanschlusses ist voraussichtlich nicht notwen-\n\ndig. \n\nDie Anlage produziert ca. 12’000 kWh und ist in rund 11 Jahren amortisiert. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach     CHF 35’473 \n\nGebäudehülle \n\nDie Gebäudehülle hat einen hohen Wärmeverlust und eine energetische Sanierung der kompletten Gebäudehülle \n\nwird empfohlen. Auch aus der wirtschaftlichen Betrachtung rechnet sich die Gesamtsanierung langfristig am bes-\n\nten. \n\n  \n\nAbbildung 37: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen \n\nverursacht durch Einsatz erneuerbaren Energien, schwarz = Emissionen verur-\n\nsacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) \n\nwird mit leicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. \n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n3’000\n\n4’000\n\n5’000\n\n6’000\n\n7’000\n\n8’000\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1’000\n\n1’200\n\n1’400\n\nWP Sole/Wasser WP Luft/Wasser Elektrospeicher\nZentralheizung\n\nC\nO\n\n2\n b\n\nis\nh\ne\nr \n\n[k\ng\n/\na\n]\n\nC\nO\n\n2\n [\n\nk\ng\n/\na\n]\n\nTreibhausgasemissionen im Betrieb: Strandbad \nWinkel\n\nnicht erneuerbar [kg/a]\n\nerneuerbar [kg/a]\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 62 \n\nZusammenstellung Gebäudehülle \n\nDächer und Decken CHF 33’300 \n\nWände CHF 53’600 \n\nFenster und Türen CHF 26’300 \n\nBöden CHF 13’800 \n\nSofortmassnahmen \n\nSofortmassnahmen sind mit geringen materiellen, zeitlichen wie finanziellen Aufwänden umsetzbar und erzielen, \n\nim Verhältnis dazu betrachtet, eine energetisch grosse Wirkung. Ersparungen von 10 % und mehr sind damit mög-\n\nlich. Sie ersetzen aber längerfristig keine der Massnahmen, die nachfolgend in diesem Kapitel vorgeschlagenen \n\nwerden. \n\n- Austausch der Ventilatorenmotoren und Einbau WRG \n \n\nZusammenstellung Sofortmassnahmen \n\nAustausch der Ventilatorenmotoren und Einbau WRG \n\n \n\nCHF 21’000 \n\n6.16.2. Übersicht Kosten Strandbad Winkel \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nWärmepumpe (Luft/Wasser) inkl. Verteilsystem CHF 132’700 \n\nPhotovoltaik Dach CHF 35’473 \n\nGebäudehülle CHF 127’000 \n\nSofortmassnahme; Austausch der Ventilatorenmotoren und Einbau WRG CHF 21’000 \n\nTotal  CHF 316’173 \n\nPlanungskosten  CHF 47’426 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 63 \n\n6.17. Werkhofgebäude \n\nFür das Werkhofgebäude wurde mittels vorliegenden Berichts das \n\nPhotovoltaik-Potenzial sowie ein möglicher Anschluss an die See-\n\nEnergie geprüft. Weitere Abklärungen an Gebäudetechnik, respek-\n\ntive Hülle wurden auf Grund laufender Projekte (neuer Standort \n\nWerkhof) nicht geprüft. \n\n6.17.1. Vorgehensempfehlung  \n\nErsatz Heizsystem \n\nFür den Werkhof wurde aus oben aufgeführtem Grund kein Variantenvergleich bezüglich Heizsystem durchge-\n\nführt. Nach Möglichkeit und Leitungsführung extern soll das Gebäude, wenn möglich an die See-Energie ange-\n\nschlossen werden. Leider kann auch hier noch kein Zeitpunkt der Fernwärmelieferung von See-Energie angege-\n\nben werden. \n\nZusammenstellung Investitionen Heizung \n\nAnschluss See-Energie CHF 202’000 \n\nAusbau Photovoltaikanlage Dach und Fassade \n\nDas Potenzial und die Rentabilität der Photovoltaik ist hoch und soll nach Möglichkeit umgesetzt werden. Eine \n\nRealisierung ist stark davon abhängig, in welchem Zeitraum ein neuer Standort des Werkhofs in Betracht gezogen \n\nwird. \n\nEs besteht ein gesamthaftes Potenzial von 283 kWp. Im Vorbericht ausgewiesen waren 116 kWp der Fahrzeug-\n\nhalle, da gemäss Stratus Daten Asbestrückstände beim Dach der grösseren Halle vermutet wurden. Inzwischen ist \n\nklar, dass dies nicht der Fall ist, weshalb auch eine grössere Anlage möglich wäre. Der Energieertrag beträgt \n\nrund 275’000 kWh, was einer Amortisation nach ca. 15 Jahren entspricht. Gegenüber dem Vorbericht ist die er-\n\nhöhte Amortisation auf den tieferen Eigenverbrauch zurückzuführen.. \n\nZusammenstellung Investitionen Photovoltaik \n\nPhotovoltaik Dach Fahrzeughalle CHF 148’000 \n\nPhotovoltaik Dach grosse Halle (optional) CHF 246’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung (Fahrzeughalle) CHF 15’000 \n\nZusätzliche Kosten Elektro-Netzanschluss bei Belegung der gesamten Dachfläche  \n\n(optional) \n\nCHF 45’000 \n\n \n\n \n\nAdresse Kantonsstrasse 162 \n\n 6048 Horw \n\nBaujahre 1967 Werkhofgebäude \n\nGebäudetechnik 2013 Gasheizung \n\nGebäudekategorie Industrie (Werkhöfe)   \n\nAbbildung 38: Werkhofgebäude (Google Maps) \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 64 \n\n6.17.2. Übersicht Kosten Werkhofgebäude  \n\nAlle vorgeschlagenen Massnahmen summieren sich wie folgt: \n\nAnschluss See-Energie CHF 202’000 \n\nPhotovoltaik Dach Einstellhalle   CHF 148’000 \n\nElektro-Netzanschluss inkl. neue Verteilung CHF 15’000 \n\nPhotovoltaik Dach grosse Halle (optional) CHF 246’000 \n\nZusätzliche Kosten Elektro-Netzanschluss bei Belegung der gesamten Dachfläche  \n\n(optional) \n\nCHF 45’000 \n\nTotal (ohne optionale Positionen) CHF 365’000 \n\nPlanungskosten  CHF 54’750 \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 65 \n\n7. Investitionen Gesamtübersicht \n\nFür den gesamten analysierten Gebäudepark werden für die Massnahmen an den Gebäudehüllen und der Energie-\n\nversorgung Investitionen in der Höhe von ca. CHF 16.3 Mio. erwartet. Die grössten Investitionen werden dabei in \n\nden nächsten fünf Jahren fällig. Dies steht in direktem Zusammenhang mit den Grössen der Gebäude. Denn vier \n\nSchulhäuser mit dem aktuell grössten CO2-Fussabdruck werden priorisiert angegangen. Die Umsetzung des ambi-\n\ntionierten Zeitplans ist unter anderem abhängig von der Verfügbarkeit der Ressourcen wie Fachkräfte, Finanzen \n\nund Material.  \n\n \n\nAbbildung 39: Jährliche Investitionen [CHF] über den gesamten Gebäudepark. \n\nDie Abbildung 39 fasst die im Kapitel 5.7 pro Objekt ersichtlichen Investitionen zusammen. Eine detailliertere \n\nHerkunft der Investitionen kann jeweils der Gebäudeanalyse respektive dem GEAK Plus sowie der gebäudespezi-\n\nfischen Präsentationen entnommen werden. \n\nIn Abbildung 40 fällt auf, dass die Schulhäuser Allmend, Biregg, Hofmatt und Spitz einen erheblichen Anteil zu \n\nden Investitionskosten beitragen. Die Sanierung der Gebäudehülle dieser vier Objekte entsprechen ca. einem \n\nDrittel der Gesamtinvestitionen. Weiter zeigt die Grafik auf, dass bei der Horwerhalle die grösste PV-Anlage mit \n\nInvestitionen von rund CHF 400’000 erstellt werden kann.  \n\nDie Investitionen für den Ersatz der Gebäudetechnik für die Objekte auf der Parzelle 2020 wird in Abbildung 39 \n\nnicht dargestellt. Diese sind im Rahmen des Sonderkredits bezüglich «Ablösung Fernheizwerk durch Seenergy» \n\nbereits berücksichtigt. \n\nDie Abbildung 40 zeigt ebenfalls auf, bei welchen Objekten keine Analyse bezüglich der Gebäudehülle vorgenom-\n\nmen wurde. Die entsprechenden Objekte weisen dadurch keinen gelben Balken aus. Dabei handelt es sich um \n\nrelativ neue Objekte (z.B. Schulhaus Zentrum) oder Gebäude, welche bereits einen hohen energetischen Stan-\n\ndard erreichen (z.B. Gemeindeverwaltung mit Minergie Zertifizierung) oder solche, welche im Rahmen gesonder-\n\nter Projekte behandelt werden (z.B. Werkhofgebäude). \n\nBezüglich dem PV-Ausbau wird ersichtlich, dass für alle Objekte, ausser das Schulhaus Allmend, eine neue An-\n\nlage, respektive ein Ausbau der bestehenden Anlage vorgesehen ist. Auf dem Dach des Schulhaus Allmend wurde \n\nbereits eine grosse Anlage installiert, welche im Contracting betrieben wird. Eine Erweiterung dieser bestehen-\n\nden Anlage ist nicht vorgesehen. \n\n0\n\n500’000\n\n1’000’000\n\n1’500’000\n\n2’000’000\n\n2’500’000\n\n3’000’000\n\n3’500’000\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040\n\n[C\nH\n\nF\n]\n\nTotal Investitionen pro Jahr\n\nhttps://www.horw.ch/_docn/4441784/1724_PB_Ablosung_Fernheizwerk_der_Gemeinde_Horw.pdf\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 66 \n\n \n\nAbbildung 40: Investitionskosten der analysierten Objekte aufgeteilt nach Planung (violett), PV (blau), Gebäudetechnik (grün) und Gebäude-\nhülle (gelb). \n\n \n\nDer grösste Anteil an den Kosten wird durch die Massnahmen an \n\nder Gebäudehülle fällig. Dies entspricht mit knapp CHF 8.7 Mio. \n\nrund 52%. Die Planung und die Realisierung der PV-Anlagen (inkl. \n\nAnpassung der Netzanschlüsse machen mit 2.1 respektive 2.2 \n\nMio. für je rund 13% der Gesamtkosten aus. Der Ersatz der \n\nHeizsysteme inklusive Umsetzung der Sofortmassnahmen ent-\n\nspricht rund 21% der Gesamtkosten und beziffert sich auf knapp \n\nCHF 3.5 Mio.  \n\nDie Fördergelder wurden bei den Investitionen nicht miteinbe-\n\nrechnet, da diese von verschiedenen Förderbedingungen abhän-\n\ngig und daher nicht fix sind. Über alle Objekte können im Ideal-\n\nfall Fördergelder von rund 1.9 Mio. CHF für PV, Gebäudehülle, \n\nsowie Gebäudetechnik bezogen werden. \n\n  \n\n0 500’000 1’000’000 1’500’000 2’000’000 2’500’000\n\nBiregghang 8\n\nFeuerwehrgebäude\n\nGemeindeverwaltung\n\nHorwerhalle\n\nKirchweg 3\n\nRoggernstrasse 8\n\nRoseneggweg 2\n\nSchulhaus Allmend\n\nSchulhaus Biregg\n\nSchulhaus Hofmatt\n\nSchulhaus Kastanienbaum\n\nSchulhaus Spitz\n\nSchulhaus Zentrum\n\nSportanalge Seefeld\n\nSonnsyterain 4\n\nStrandbad Winkel\n\nWerkhofgebäude\n\n[CHF]\nInvestitionen pro Objekt\n\nPlanung\nPV\nGebäudetechnik\nGebäudehülle\n\nAbbildung 41: Anteil Investitionen pro Kategorie: Pla-\nnung (violett), PV (blau), Gebäudetechnik (grün), Ge-\n\nbäudehülle (gelb). \n\n13%\n\n14%\n\n21%\n\n52%\n\nInvestitionen nach Bereich\n\nPlanung\n\nPV\n\nGebäudetechnik\n\nGebäudehülle\n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 67 \n\n8. Zusammenfassung \n\nDurch die vorliegenden Massnahmen und den Zeitplan kann die Umsetzung für einen klimafreundlichen Gebäude-\n\npark der Gemeinde Horw aufgegleist werden. Es ist mit einem deutlichen Rückgang der Treibhausgasemissionen \n\nzu rechnen. Mit einer territorialen Berechnung der Emissionen bleiben Stand heute lediglich die fossilen Spitzen-\n\nanteile der Wärmeverbunde bestehen. Für Reduktion dieser Restemissionen ist die Gemeinde Horw auf eine ge-\n\nmeinsame Lösung mit den Betreibern der Wärmeverbunde angewiesen. \n\nNebst den Emissionen kann auch der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. Die Reduktion fällt auch nach \n\nzusätzlichem Stromverbrauch durch die neuen Heizsysteme deutlich aus. Der reduzierte Verbrauch führt zu Kos-\n\nteneinsparungen im Betrieb. Diese standen nicht im Fokus der Analyse und werden somit nicht ausgewiesen.  \n\nDie Kosten für die Umsetzung aller Massnahmen für die 17 Objekte werden auf rund CHF 16.3 Mio. abgeschätzt. \n\nDabei werden insbesondere für die Sanierung und Aufwertung der Schulhäuser ein grosser Teil fällig. \n\nEine frühzeitige Rückstellung der Finanzen, wie bereits aufgegleist, unterstützt die Massnahmen für eine zeit-\n\nnahe Realisierung. Durch die vorliegenden Grundlagen wird die Basis für Fördergelder gelegt. Fördergesuche \n\nmüssen jeweils vor Baubeginn berücksichtigt und eingereicht werden.  \n\nDie Gemeinde Horw kann mit dem Ausbau der PV-Anlagen ihre Vorbildfunktion weiter wahrnehmen und nochmals \n\neine Steigerung um das 5-fache erreichen. Zudem bietet sich die Chance Vorzeigeprojekte an Fassaden und auf \n\ndenkmalgeschützten Gebäuden zu realisieren.  \n\nDie empfohlenen Varianten benötigen teilweise vertiefte zusätzliche Abklärungen. Insbesondere geologische \n\nGutachten, statische Aufnahmen sowie der Austausch mit dem Denkmalschutz sollen in einer frühen Pro-\n\njektphase angegangen werden. Zudem sollen Planungsausschreibungen zeitnah angegangen werden, um den am-\n\nbitionierten Zeitplan verfolgen zu können \n\nIn den Gebäudeanalysen wird jeweils auch ausgewiesen, ob die Massnahmen 30% des Gebäudeversicherungswert \n\nüberschreiten oder nicht. Sollte 30% überschritten werden ist eine energetische Verbesserung auf die gesetzlich \n\nvorgegebenen Minimalanforderungen für Umbauten zwingend (Merkblatt Kanton Luzern).  \n\nSobald Massnahmen umgesetzt wurden, wird ein aufdatieren der Daten aus GEAK Plus/Gebäudeanalysen empfoh-\n\nlen. So wird gewährleistet, dass für künftige Anpassungen am Gebäudepark die aktuellen Daten vorhanden sind. \n\n9. Glossar und Begriffe \n\nCO2, CO2eq Kohlendioxid und Kohlendioxid Äquivalente (umfasst weitere Treibhausgase). Die beiden Begriffe \n\nwerden in vorliegendem Bericht als Synonym verwendet \n\nEGID  Standardisierte Gebäudenummer - Eidgenössischer Gebäudeidentifikator \n\nGEA  Gebäudeanalyse mit Vorgehensempfehlung \n\nGEAK  Gebäudeenergieausweis der Kantone \n\nKBOB  Koordinationsgremium der Bauorgane des Bundes \n\nkWh  Kilowattstunde (Masseinheit Energie) \n\nMinergie Schweizer Qualitätslabel für nachhaltiges Bauen \n\nMWp  Megawatt Peak (Leistung einer Photovoltaikanlage) \n\nPV  Photovoltaik \n\nt  Einheitszeichen für Tonne (1’000 kg) \n\nWP  Wärmepumpe \n\n  \n\nhttps://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Energiegesetz/Merkblatt_30Prozent.pdf?la=de-CH\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 68 \n\nEffizienz der Gebäudehülle, Effizienz der Gesamtenergie \n\nDie Effizienz der Gebäudehülle bringt die Qualität des Wärmeschutzes zum Ausdruck, d. h. die Wärmedämmung \n\nvon Wand, Dach und Boden, aber auch die energetische Qualität der Fenster. \n\nDie Effizienz der Gesamtenergie setzt sich aus dem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser sowie dem \n\nStrombedarf zusammen, wobei die verschiedenen Energieträger mit den nationalen Energie-Gewichtungsfakto-\n\nren bewertet werden.  \n\nEndenergiebedarf \n\nEnergiemenge, welche für die Gebäudeheizung, Lüftung und Warmwasserbereitung unter Berücksichtigung des \n\nHeizwärmebedarfs und der Verluste des Heizwärmesystems sowie der Warmwasseraufbereitung aufgebracht wer-\n\nden muss. Die Endenergie bezieht die für den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benötigte \n\nHilfsenergie (i. d. R. Strom) mit ein und ist daher nach den benötigten Energieträgern zu differenzieren. Die En-\n\ndenergie wird an der "Schnittstelle" Gebäudehülle übergeben und stellt die Energiemenge dar, die der Verbrau-\n\ncher für Heizung und Warmwasser bezahlt. \n\nKosten \n\nDie Genauigkeitsgrad der Kosten beträgt +/- 25%. Sämtliche Kosten verstehen sich inkl. 7,7 % MWST ausgenom-\n\nmen Bauteuerung und allgemeine Kostensteigerungen). Eine Abbildung von 8.1% ist zum Erstellungszeitpunkt ins-\n\nbesondere durch die GEAK-Tools noch nicht möglich. \n\nMustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) \n\nDie MuKEn sind ein Bauvorschriftenkatalog mit energetischen Anforderungen für Neubauten und Erneuerungen. \n\nZiel der Vorschriftensammlung ist es, die Harmonisierung der Anforderungen in der Schweiz voranzutreiben. Den \n\nKantonen steht es frei, einzelne Module der MuKEn in ihre kantonalen Vorschriften zu übernehmen.  \n\nScope 1,2,3 Emissionen \n\nScope 1-Emissionen haben ihren Ursprung in Emissionsquellen innerhalb den definierten Systemgrenzen (hier Ge-\n\nmeinde Horw). Scope-1 Emissionen werden auch direkte Emissionen genannt. Scope-2 Emissionen entstehen bei \n\nder Produktion von Energie, die von ausserhalb der Systemgrenzen bezogen wird. Scope 3-Emissionen entspre-\n\nchen sämtlicher übrigen Emissionen, aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten (z.B. Herstellung und Entsorgung \n\nvon Konsumgütern). Scope 2 und 3 werden als indirekte Emissionen bezeichnet. \n\n  \n\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 69 \n\n10. Abbildungsverzeichnis \n\nAbbildung 1: CO2-Emissionen pro Objekt aktuell (blau) und nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen (grau). Rechts die \n\nidentischen Zahlen summiert auf den analysierten Gebäudepark. In orange der heutige Stand und in gelb die Abschätzung \n\nnach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. .......................................................................................... 12 \n\nAbbildung 2: CO2-Emissionen pro Objekt nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. In grau der Anteil, welcher auf \n\nEinsatz fossiler Energieträger zurückzuführen ist. In orange der Anteil, welcher auf Einsatz erneuerbarer Energien \n\nzurückgeht. Rechts das total über den Gebäudepark. .................................................................................... 13 \n\nAbbildung 3: jährlicher Energieverbrauch pro Objekt. In grün der aktuelle Energieverbrauch [kWh/a], in blau der zukünftige \n\nEnergieverbrauch [kWh/a], rechts auf einer zweiten Achse das total über den gesamten Gebäudepark [MWh/a]. ............ 14 \n\nAbbildung 4: Energieverbrauch und CO2 Emissionen normiert auf die Energiebezugsfläche (EBF) im Vergleich. Auf der x-\n\nAchse ist der Energieverbrauch heute normiert mit der Energiebezugsfläche des Objekts [kWh/a m²] dargestellt. Auf der y-\n\nAchse ist der aktuelle CO2-Ausstoss des Objekts normiert mit der Energiebezugsfläche des Objekts [kg/a m²] dargestellt. \n\nDie Grösse der Punkte entspricht der Grösse der Objekte (gross = hohe EBF). ....................................................... 15 \n\nAbbildung 5: Bewertung Gebäudehülle, Gebäudetechnik und Treibhausgasemissionen pro Gebäude. Von links nach rechts die \n\nBeurteilung der der Gebäudehülle, der Gesamtenergie und der Treibhausgasemissionen. Der innere Ring zeigt jeweils den \n\nbestehenden Wert auf. Der äussere Ring zeigt den Zustand nach Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. Die Bewertung \n\ngeht von A-G. Bei der Energie sind auch + möglich. Dies bedeutet mehr Energieproduktion als Energieverbrauch. ........... 16 \n\nAbbildung 6: links: Entwicklung der Leistung [kWp] und rechts: Produktion [MWh/a] aller PV-Anlagen auf allen \n\nGemeindeobjekten. Die Entwicklung ist anhand des Terminplans für die einzelnen Objekte erstellt ............................ 16 \n\nAbbildung 7: Ausgewiesener Perimeter See-Energie aus Konzession (links) und der Seenergy Luzern AG -Website (rechts). . 18 \n\nAbbildung 8: Terminplan Gebäudepark Horw. Für jedes Objekt werden maximal vier Teilschritte ausgeführt: Planung \n\n(violett), PV-Installation (blau), Massnahmen Gebäudetechnik (grün), Massnahmen Gebäudehülle (gelb). ..................... 20 \n\nAbbildung 9: Biregghang 8 (Foto Begehung) ................................................................................................ 21 \n\nAbbildung 10: Feuerwehrgebäude (Google Maps) ......................................................................................... 23 \n\nAbbildung 11: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) ist mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 24 \n\nAbbildung 12: Gemeindeverwaltung (map.geo.admin) ................................................................................... 26 \n\nAbbildung 13: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 26 \n\nAbbildung 14: Horwerhalle (Google Maps).................................................................................................. 28 \n\nAbbildung 15:CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 29 \n\nAbbildung 16: Kirchweg 3 (Foto Begehung) ................................................................................................. 31 \n\nAbbildung 17: Roggernstrasse 8 (Bild Stratus) ............................................................................................. 34 \n\nAbbildung 18: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 35 \n\nAbbildung 19: Wohnhaus Roseneggweg 2 (Google Maps) ................................................................................. 37 \n\nAbbildung 20: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet ................................................................. 37 \n\nAbbildung 21: Schulhaus Allmend (Google Maps) .......................................................................................... 39 \n\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612383\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612383\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612383\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612383\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612385\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612385\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612386\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612388\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612389\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612391\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612393\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612395\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612396\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612398\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612400\n\n\n   Zusatzbericht «Klimafreundlicher Gebäudepark der Gemeinde Horw» \n\ndiePROJEKTFABRIK AG T +41 41 412 35 35 \n\nLuzernerstrasse 131 l 6014 Luzern kontakt@dieprojektfabrik.ch www.dieprojektfabrik.ch Seite 70 \n\nAbbildung 22: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 40 \n\nAbbildung 23: Schulhaus Biregg (Google Maps) ............................................................................................ 42 \n\nAbbildung 24: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 43 \n\nAbbildung 25: Schulhaus Hofmatt (Google Maps) .......................................................................................... 45 \n\nAbbildung 26: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 46 \n\nAbbildung 27:Schulhaus Kastanienbaum (Google Maps, bearbeitet).................................................................... 48 \n\nAbbildung 28: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 49 \n\nAbbildung 29: Schulhaus Spitz (Google Maps) .............................................................................................. 51 \n\nAbbildung 30: Schulhaus Zentrum (Google Maps) ......................................................................................... 53 \n\nAbbildung 31: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 53 \n\nAbbildung 32: Garderobengebäude Sportanlage Seefeld (Google Maps) ............................................................... 55 \n\nAbbildung 33: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 55 \n\nAbbildung 34: Sonnsyterain 4 ................................................................................................................. 57 \n\nAbbildung 35: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 58 \n\nAbbildung 36: Strandbad Winkel (map.geo.admin) ........................................................................................ 60 \n\nAbbildung 37: CO2eq-Emissionen nach KBOB für den Betrieb (gelb = Emissionen verursacht durch Einsatz erneuerbaren \n\nEnergien, schwarz = Emissionen verursacht durch Einsatz fossiler Energieträger), das bestehende System (rechts) wird mit \n\nleicht abgeschwächten Farben auf einer zweiten y-Achse abgebildet. ................................................................ 61 \n\nAbbildung 38: Werkhofgebäude (Google Maps) ............................................................................................ 63 \n\nAbbildung 39: Jährliche Investitionen [CHF] über den gesamten Gebäudepark....................................................... 65 \n\nAbbildung 40: Investitionskosten der analysierten Objekte aufgeteilt nach Planung (violett), PV (blau), Gebäudetechnik \n\n(grün) und Gebäudehülle (gelb). ............................................................................................................. 66 \n\nAbbildung 41: Anteil Investitionen pro Kategorie: Planung (violett), PV (blau), Gebäudetechnik (grün), Gebäudehülle (gelb).\n\n .................................................................................................................................................... 66 \n\n \n\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612402\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612403\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612403\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612403\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612404\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612406\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612408\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612409\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612411\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612413\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612415\nhttps://gemeindehorw.sharepoint.com/sites/KlimafreundlicherGebudeparkGemeindeHorw/Dokumente/03_Dokumente/70_Bericht/2024_01_05_V2_6_Zusatzbericht_Klimafreundlicher_Gebäudepark_der_Gemeinde_Horw.docx#_Toc155612417\n\n